# VESTA-268

EMD-1ZW

<figure><img src="https://2034468523-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Ffl5CBfSCzpx0ISbUWo6w%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=d6b5328b-5ca2-4655-b5ce-ab8a8e32804f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Specificatie:

* Communicatieprotocol: Z-Wave Plus-module serie 500
* Frequentie: 868,40 MHz
* Nauwkeurigheid: ±5%.
* Voeding: 2 x 1,5V AA alkalinebatterijen
* Batterijduur: 2 jaar
* Bedrijfstemperatuur: -10°C \~ +45°C
* Bedrijfsluchtvochtigheid: Tot 85% (niet-condenserend)
* Afmetingen: 46 (B) x 90 (H) x 30 mm

## Inleiding

De energiemeter is een Z-Wave elektriciteitsverbruiksmeter ontworpen om te worden gebruikt met een digitale kilowattuurmeter die een LED-pulsaansluitpoort ondersteunt. De energiemeter leest de LED-puls van de kilowattuurmeter en verzendt de gegevens naar een Z-Wave netwerkcoördinator.

De energiemeter is een Z-Wave ingeschakeld apparaat en is volledig compatibel met elk Z-Wave ingeschakeld netwerk.

Z-Wave is een draadloos communicatieprotocol dat gebruikmaakt van een laagvermogen RF-radio. Door gebruik te maken van het Z-Wave mesh-netwerk kunnen commando's via tussenliggende 'luisterende' Z-Wave producten naar hun bestemming worden gerouteerd.

***

### Onderdelenidentificatie

<figure><img src="https://2034468523-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FELlL1R4H7DwzY1IRwVBL%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=4a837b62-ad60-4c27-a5e7-0482aca9c472" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### 1. LED-indicator

De LED-indicator licht op in de volgende gevallen:

* Flitst eenmaal: De energiemeter zendt een signaal uit.
* Flitst twee keer: De energiemeter is met succes toegevoegd aan een Z-Wave-netwerk.

#### 2. Bevestigingsgaten

#### 3. Batterijvakdeksel

Verwijder de kap om 2 alkaline AA 1,5V batterijen te plaatsen om de energiemeter van stroom te voorzien.

#### 4. LED-sensoraansluiting

Sluit de sensor aan op deze aansluiting om het LED-signaal van de kilowattuurmeter te ontvangen.

#### 5. Functietoets

* Druk 3 keer binnen 1,5 seconden op de knop om een leercode te verzenden.
* Houd de knop 10 seconden ingedrukt om naar fabrieksinstellingen te herstellen.

#### 6. LED-sensor

Bevestig de LED-sensor op de kilowattuurmeter en steek deze in de LED-sensoraansluiting op de energiemeter om gegevens van de kilowattuurmeter te lezen.

***

## Kenmerken

### Batterij- en lage batterijdetectie

De energiemeter gebruikt 2 alkaline 1,5V batterijen als voedingsbron. Hij heeft een laag-batterijdetectie: wanneer de batterijspanning laag is, zal de energiemeter een laag-batterijsignaal verzenden om de Z-Wave netwerkcoördinator te waarschuwen.

De energiemeter rapporteert het batterijpercentage aan het bedieningspaneel bij 100%, 75%, 50% en 25%. Als de batterijspanning laag is (25%), wordt een laag-batterijsignaal naar het bedieningspaneel gestuurd.

Bij het vervangen van de batterij: nadat u de oude batterijen hebt verwijderd, drukt u een paar keer op de functietoets om volledig te ontladen voordat u nieuwe batterijen plaatst.

### Apparaat toevoegen (inclusie)

Dit product kan worden opgenomen en bediend in elk Z-Wave-netwerk met andere Z-Wave-gecertificeerde apparaten. Alle niet-op-batterijen werkende knooppunten binnen het netwerk zullen fungeren als repeaters, ongeacht de leverancier, om de betrouwbaarheid te vergroten.

{% stepper %}
{% step %}

### Voorbereiden

* Plaats batterijen om de energiemeter in te schakelen.
* Zet het Z-Wave bedieningspaneel in de inclusiemodus (raadpleeg het gebruikershandboek van het Z-Wave bedieningspaneel).
  {% endstep %}

{% step %}

### Opnemen

* Druk binnen 1,5 seconden 3 keer op de functieknop.
* Raadpleeg de handleiding van de Z-Wave-gateway of het bedieningspaneel om het toevoegingsproces te voltooien.
  {% endstep %}

{% step %}

### Probleemoplossing

Als het apparaat al in een andere Z-Wave-gateway/bedieningspaneel is opgenomen, of als het apparaat niet kan worden toegevoegd aan het huidige Z-Wave-gateway/bedieningspaneel, probeer het dan eerst te verwijderen (**zie Apparaat verwijderen**).
{% endstep %}
{% endstepper %}

### Apparaat verwijderen (exclusie)

Het apparaat moet uit een bestaand Z-Wave-netwerk worden verwijderd voordat het in een ander kan worden toegevoegd.

**Exclusiemodus**

* Zet de Z-Wave-gateway of het bedieningspaneel in de exclusiemodus (raadpleeg de Z-Wave- of bedieningspaneelhandleiding).
* Druk binnen 1,5 seconden driemaal op de functietoets — het apparaat wordt uit het Z-Wave-netwerk verwijderd.

**Fabrieksreset**

Een fabrieksreset van het apparaat zal het herstellen naar de fabrieksinstellingen (d.w\.z. niet opgenomen in enig Z-Wave-netwerk). Gebruik dit alleen als de Z-Wave-gateway of het bedieningspaneel verloren is of anderszins onbruikbaar.

* Houd de functieknop van het apparaat 10 seconden ingedrukt om te resetten naar fabrieksinstellingen.

***

## Bediening

### Installatie

**Aansluiting kilowattuurmeter**

Er wordt een ring met dubbelzijdig plakband meegeleverd om de LED-sensor aan de kilowattuurmeter te bevestigen.

1. Zoek de LED-pulsuitgangspoort op de kilowattuurmeter, verwijder de beschermlaag van het dubbelzijdige plakband op de ring en plaats de ring rond de LED-poort.

<figure><img src="https://2034468523-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FpoYWtMYAnIxGL8wfyKtz%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=c441795c-3194-4874-86b6-e07c3f016f58" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

2. De LED-sensorkop heeft een ingebouwde magneet. Breng de LED-sensorkop aan op de ring om de sensor op de LED-poort te bevestigen voor het uitlezen van de LED-puls van de kilowattuurmeter.

<figure><img src="https://2034468523-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F66CQSDXeXkXmcKmZmCIK%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=d00b9f9a-440f-4d79-b103-ef9b5a152466" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### Wandmontage

De energiemeter heeft twee bevestigingsgaten aan de achterkant voor wandmontage.

{% stepper %}
{% step %}
Markeer de montageplaats op de muur volgens de positie van de bevestigingsgaten.
{% endstep %}

{% step %}
Plaats twee schroeven op de montageplaats.
{% endstep %}

{% step %}
Hang de energiemeter aan de schroeven.
{% endstep %}
{% endstepper %}

***

### Energieverbruiksmonitor

* De energiemeter leest de LED-puls van de kilowattuurmeter om het energieverbruik te monitoren.
* De energiemeter zal elke 5 minuten het actuele wattage naar de Z-Wave-gateway/het bedieningspaneel verzenden.
* De energiemeter verzendt vermogensgegevens naar de coördinator telkens wanneer het opgehoopte energieverbruik met 1 kW·uur toeneemt.

Om de energiemeter te wissen van zijn opgehoopte energieverbruiksgegevens:

{% stepper %}
{% step %}
Verwijder de batterijen om uit te schakelen.
{% endstep %}

{% step %}
Houd de functietoets ingedrukt en plaats de batterijen terug terwijl u de knop nog steeds ingedrukt houdt.
{% endstep %}

{% step %}
Blijf de knop ingedrukt houden en laat los na 3 seconden. De opgehoopte energieverbruiksgegevens worden gewist.
{% endstep %}
{% endstepper %}

***

### Z-Wave-informatie

**Apparaattype:** Huismeter - Eenvoudig

**Roltype:** Listening Sleeping Slave (LSS)

**Maximaal aantal apparaten dat aan de groep kan worden toegevoegd:** 3

#### Ondersteuning / Controle van Command Class

**Verplichte CC-ondersteuning:**

* Associatie CC, v2
* Association Group Information CC
* Batterij CC
* Device Reset Locally CC
* Fabrikantspecifieke CC, v2
* Meter CC, v2
* Versie CC, v2
* Z-Wave Plus Info CC, v2
* Vermogensniveau CC
* Firmware Update CC, v2
* CRC16 Encap CC

#### Z-Wave Groepen (Association Command Class Versie 2)

Groep 1 — "LifeLine":

* Batterij CC (COMMAND\_CLASS\_BASIC)
* Device Reset Locally CC
* Meter CC

***
