# VESTA-204

**CO-8**

**Koolmonoxidemelder**&#x20;

De CO-8 is een draadloze koolmonoxidemelder die het gevaarlijke aanwezig zijn van CO in uw omgeving kan detecteren en onmiddellijk alarm kan geven afhankelijk van de gedetecteerde CO-concentratieniveaus. De koolmonoxidemelder heeft ook een lange batterijduur, zelfdiagnosefunctie en een luide sirene voor geluidswaarschuwing.

<figure><img src="https://2034468523-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FVdw3K7FtqP0fpkyGwaWq%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=933b35f6-961c-45fb-86ed-332b14a43528" alt="" width="375"><figcaption><p>VESTA-204<strong>Koolmonoxidemelder CO-8</strong></p></figcaption></figure>

## ***Onderdelenidentificatie***

1. ***LED met twee kleuren (amber & rood)***

* Wanneer de batterijspanning laag is, zal de amberkleurige LED elke 45 seconden knipperen.
* Wanneer een foutconditie wordt gedetecteerd door de zelfdiagnosetest, zal de amberkleurige LED elke 5 seconden knipperen.
* Terwijl de koolmonoxidemelder een signaal verzendt, zal de rode LED knipperen
* Wanneer koolmonoxide alarm geeft, zal de rode LED snel knipperen.
* Tijdens alarmonderdrukking zal de rode LED eenmaal per seconde knipperen.
* Wanneer de batterij uitgeput is, zullen zowel de rode als de amberkleurige LED om de 4 seconden éénmaal knipperen.

2. **Leer/Testknop**
   * Druk op de knop om te

     * Een leer-/testsignaal te verzenden voor apparaatleren of test van het radiobereik.
     * Het alarm tijdelijk te dempen na alarmactivering. Houd de knop 10 seconden ingedrukt om\_&#x20;
     * <mark style="color:geel;">De zelfdiagnosefunctie uit te voeren</mark>.

     ![](https://2034468523-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FUAEqkaKO00olt2nezKBe%2F3.jpeg?alt=media)
3. ***Batterijvakdeksel***
4. ***.Montagegaten***
5. ***Montagebeugel***

### Batterij

&#x20;      3 “**AA**” 1,5V alkalinebatterijen worden gebruikt om stroom te leveren.

* De koolmonoxidemelder heeft een batterijduur van ongeveer 9 jaar.
* Wanneer de koolmonoxidemelder een lage batterijspanning detecteert, wordt er samen met reguliere signaaluitzendingen een laagbatterijsignaal verzonden. De amberkleurige LED zal knipperen en de koolmonoxidemelder zal elke 30 seconden een pieptoon geven.
* Wanneer de batterij uitgeput is, verwijder dan de deksel van het batterijcompartiment en vervang de batterijen door nieuwe.

## ***Supervisie***

* Na installatie zal de koolmonoxidemelder automatisch toezichts-signalen (Supervisory Signals) naar het bedieningspaneel zenden op willekeurige intervallen van 30 tot 50 minuten.
* Als het bedieningspaneel het signaal van de koolmonoxidemelder niet heeft ontvangen binnen een vooraf ingestelde periode, zal het bedieningspaneel bepalen dat de koolmonoxidemelder toezicht heeft gefaald en buiten werking is.

### ***Detectie van koolmonoxide***

* Het alarm zal worden geactiveerd nadat CO-concentratie is gedetecteerd volgens de tijdsduur in de volgende tabel:

| **CO-concentratieniveau** | Tijd tot **alarm** |
| ------------------------- | ------------------ |
| 30 ppm                    | N/B                |
| 50 ppm                    | 60\~90 minuten     |
| 100 ppm                   | 10\~40 minuten     |
| 300 ppm                   | Onder 3 minuten    |

* Zodra het alarm is geactiveerd, zal de koolmonoxidemelder een alarmsignaal verzenden en zijn zoemer activeren om alarm te geven. De rode LED zal beginnen snel te knipperen.
* Na alarmactivatie zal de koolmonoxidemelder doorgaan met het geluid van het alarm en elk 2 minuten opnieuw alarmsignalen verzenden totdat de CO-concentratie onder 30 ppm daalt. Wanneer de concentratie onder 30 ppm daalt, stopt de koolmonoxidemelder met het geven van alarm en verzendt een herstelbericht.

### ***Alarmdempen***

* Wanneer het alarm klinkt, plaatst het indrukken van de testknop de koolmonoxidemelder in alarmonderdruktingsmodus voor 10 minuten en wordt het alarm tijdelijk gestopt.
* Na afloop van deze periode van 10 minuten zal de koolmonoxidemelder de koolmonoxideconcentratie opnieuw controleren. Als de koolmonoxideconcentratie nog steeds boven de ingestelde drempelwaarde ligt, zal de koolmonoxidemelder opnieuw het waarschuwingsalarm laten horen. Zo niet, dan keert hij terug naar de normale bedrijfsmodus en verzendt een herstelbericht.

### ***Zelfdiagnose***

De koolmonoxidemelder voert elke 12 uur een zelfdiagnose uit. De gebruiker kan ook de testknop 10 seconden ingedrukt houden om een zelfdiagnose uit te voeren. Als een fout wordt gedetecteerd, zal de koolmonoxidemelder een signaal naar het bedieningspaneel verzenden en zal de amberkleurige LED elke 5 seconden knipperen. De volgende drie condities van de koolmonoxidesensor kunnen via zelfdiagnose worden gedetecteerd.

| **Conditie**        | **Beschrijving**                                                                                                        | **Rapporteren aan bedieningspaneel** |   |
| ------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------ | - |
| Goede sensor        | De CO-sensor functioneert normaal.                                                                                      | Nee                                  |   |
| Kortsluitingssensor | De CO-sensor functioneert niet normaal omdat de positieve en negatieve polen met elkaar verbonden zijn.                 | Ja                                   |   |
| Open sensor         | De CO-sensor functioneert niet normaal omdat deze losgeraakt is of omdat de positieve of de negatieve pool is gebroken. | Ja                                   |   |

### ***Leren***

Stap 1 Plaats de 3 “**AA**” batterijen in het batterijcompartiment volgens de juiste polariteit die op de batterijhouder wordt weergegeven.

Stap 2 Wanneer de batterijen zijn geplaatst, zal de koolmonoxidemelder 2 korte pieptonen geven en zal de rode LED éénmaal knipperen.

Stap 3 Zet het bedieningspaneel in **Leren** modus, raadpleeg de handleiding van het bedieningspaneel voor details. Stap 4 Druk op de Leer/Test-knop van de koolmonoxidemelder om een signaal naar het

bedieningspaneel te verzenden voor het leerproces. De rode LED zal éénmaal knipperen met een pieptoon.

Stap 5 Raadpleeg de gebruiksaanwijzing om het leerproces te voltooien.

### ***Walk Test***

Test het signaalbereik van de koolmonoxidemelder met behulp van de Walk Test-functie.

Stap 1 Zet het bedieningspaneel in Walk Test-modus. Raadpleeg de handleiding van het paneel voor details.

Stap 2 Druk op de Leer/Test-knop om een signaal te verzenden. De rode LED zal éénmaal knipperen met een pieptoon. Als de rode LED niet knippert en geen pieptoon hoorbaar is, betekent dit dat de detector buiten werking is of dat de batterij is uitgeput.

Stap 3 Als het bedieningspaneel het signaal succesvol ontvangt, zal het overeenkomstig de signaalsterkte van het apparaat weergeven. Verlaat de Walk Test-modus om de test te voltooien. Als het signaal niet wordt ontvangen, betekent dit dat het paneel buiten het signaalbereik van de koolmonoxidedetector ligt. Verplaats de detector en probeer het opnieuw.

### ***Installatierichtlijn***

Het wordt aanbevolen de koolmonoxidemelder op de volgende locaties te installeren.

* Installeer de koolmonoxidemelder in uw slaapkamers om uw veiligheid te beschermen.
* Voor huizen met garage, monteer ook nabij de binnendeur naar de garage en in de kamer boven de garage ter bescherming voor het geval de auto niet is uitgezet.
* Binnen in keuken en garage – om valse alarmen te voorkomen
* Hoek of locatie met stilstaande lucht – om valse alarmen te voorkomen
* Open haard – houd minstens 4,5 meter afstand om valse alarmen te voorkomen.

### ***Installatie***

<mark style="color:geel;">(Het wordt aanbevolen dat de CO-8 door een bekwame persoon wordt geïnstalleerd).</mark>

Er wordt een montagemontage meegeleverd in de verpakking om de koolmonoxidemelder aan de muur te bevestigen.

Stap 1. Plaats de koolmonoxidemelder op de gewenste installatielocatie, gebruik de Walk Test-functie om te bevestigen dat de signaalsterkte bevredigend is.

Stap 2. Gebruik de montagemontage als sjabloon om de twee gaten op de muur op de gekozen locatie te markeren voor het plaatsen van schroeven.

Stap 3. Schroef de montagemontage volgens de gemarkeerde locatie op de muur. Plaats indien nodig pluggen.

Stap 4. Haak de koolmonoxidemelder aan de montagemontage. De installatie is nu voltooid.

### ***Levensduur en onderhoud van de sensor***

* De koolmonoxidemelder gebruikt zijn ingebouwde elektrochemische sensor voor koolmonoxidedetectie. De sensor heeft ongeveer **10** jaar operationele levensduur. Zorg ervoor dat het apparaat aan het einde van zijn levensduur wordt vervangen.
* Reinig de voorzijde van het apparaat regelmatig om stof of vuil te vermijden die de luchtmonsterneming kunnen beïnvloeden. Veeg het oppervlak schoon met een doek die is bevochtigd met schoon water tijdens het reinigen; gebruik geen reinigingsmiddelen, detergenten of oplosmiddelen.
* Vermijd het gebruik van aerosols in de buurt van het apparaat.
* Schilder het apparaat niet; de verf kan het ventilatiegat van de detector blokkeren en de mogelijkheid om lucht te bemonsteren beïnvloeden.

{% hint style="warning" %}

* Voorkom dat de CO-8 stoot of valt, wat het apparaat kan beschadigen.
* Dit apparaat is ontworpen om personen te beschermen tegen de acute effecten van blootstelling aan koolmonoxide. Het biedt geen volledige bescherming voor personen met specifieke medische aandoeningen. Raadpleeg bij twijfel een arts.
* In geval van een alarm houd uw adem in om te voorkomen dat u koolmonoxide inademt en open de deuren/ramen om de lucht te verversen, verlaat vervolgens uw pand voor uw veiligheid.
* Blootstelling aan koolmonoxide kan leiden tot CO-vergiftiging, met hoofdpijn, duizeligheid en braken als mogelijke effecten. Het inademen van grote hoeveelheden CO kan zelfs leiden tot ernstige aandoeningen zoals een versnelde hartslag, bewusteloosheid, ademhalingsfalen en zelfs de dood.
* U moet **NIET** het apparaat onder geen enkele omstandigheid wijzigen.
* Het apparaat moet worden geïnstalleerd voor een normale thuisomgeving; het mag niet worden vervangen of gebruikt voor andere doeleinden zoals onderhoud van verbrandingsapparaten, ketels of schoorstenen.
* De bedrijfstemperatuur is -10°C tot 50°C, bedrijfsluchtvochtigheid tot 85% niet-condenserend.
  {% endhint %}
