# VESTA-027

**HWC-1B**

## **Hardwire-naar-draadloos Converter**&#x20;

<figure><img src="https://2034468523-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FKFQf3MBWWDgaYbOBMIy2%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=fd172676-efd3-41c9-abee-a098f9e68490" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

De HWC-1B is een bekabeld-naar-draadloos converter die bestaande bekabelde sensoren van alarmsystemen omzet naar draadloze technologie. De HWC-1B kan op een voorkeurslocatie worden geïnstalleerd waar hij eenvoudig rapporten naar het bedieningspaneel kan sturen zonder verdere zorgen over traditionele bekabelde scenario's. Hiervoor worden de bestaande bekabelde sensoren aangesloten op de ingangszones van de HWC-1B, zodat het niet nodig is om bekabelde apparaten te vervangen door individuele zenders.

De gebruiksvriendelijke converter bestaat uit 9 ingangszones, en elk kan via bedrading worden aangesloten op bestaande beveiligingssensoren, bijvoorbeeld PIR-sensor, deurcontact, rookmelder, watersensor, brandmelder, CO-sensor, gasdetector, hittemelder en glasbreukdetector, enz. Dit bespaart installatiekosten en biedt woningen en bedrijven meer gemak en efficiënte functionaliteit voor gebruikers.

## **Onderdelenidentificatie**

<figure><img src="https://2034468523-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FSf2zUllgoNCbjlpjrsT5%2F1.png?alt=media&#x26;token=e392bbdb-3011-47fe-bfe5-a0f1b08248f5" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

1. **LED-indicator**
   * **Ingangsvoedings-LED1 (Groen/Rood):**

&#x20;             LED groen aan: Netstroom is aangesloten.

&#x20;             LED rood aan: Netstroomstoring.

* **Status-LED2 (Geel):**

&#x20;      AAN: Lage batterij of loskoppeling.

&#x20;      Knipperen: Batterijlaadfout.

* **Transmissie-LED3 (Groen):**

&#x20;       De groene LED knippert wanneer een signaal wordt verzonden.

* **Ingangskalibratie-LED4 (Groen):**

&#x20;      AAN: Houd de kalibratieknop 2 seconden ingedrukt.

&#x20;      AAN: Wanneer ingangs kalibratie succesvol is.

* **Kalibratie vereist LED5 (Rood):**

&#x20;      Knipperen: Wanneer de ingang gekalibreerd moet worden.

&#x20;      AAN: Houd de kalibratieknop 2 seconden ingedrukt.

<figure><img src="https://2034468523-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FmXnWHnG0QhZ2dQdTthhS%2F2.png?alt=media&#x26;token=f58642a6-2112-45ed-9271-fd137119399e" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

2. **Test/Learn-knop (SW11).**
3. **Kalibratieknop (SW12)**
4. **Resetknop (SW1)**
5. **Aansluiting:** Z1\~Z9 Ingangszones.

&#x20;       (Zie ***Toepassingsdiagram*** voor details.)

6. **Sabotageschakelaarknop (SW20).**
7. **Voedingsterminal** (Zie ***Toepassingsdiagram*** voor detail.)

<figure><img src="https://2034468523-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FLs8vmI4NtaLe3vSm2UeY%2F4.png?alt=media&#x26;token=d5a1e139-1ba1-48b8-b5f4-27583a0767e1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

8. **Oplaadbare batterijpack**
9. **Tweepinsconnector**

&#x20;      De tweepinsconnector wordt gebruikt om aan te sluiten op de oplaadbare batterijpack.

10. **Montagegaten**

<figure><img src="https://2034468523-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FBcpyLFqnY1gLzqfI4nt5%2F3.png?alt=media&#x26;token=7dc06b9d-8b3f-454a-96a0-43bf1d527c71" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## **Stroomvoorziening**

**Toepassing van de voedingsadapter:**

* Zet de HWC-1B aan door de tweedraads 12V AC-DC adapter op de +12V/GND-aansluiting aan te sluiten.
* Wanneer de stroomvoorziening wordt onderbroken en hersteld, zal de HWC-1B respectievelijk een AC-fout- en herstelsignaal verzenden.

### **Oplaadbare batterij:**

* Een 1.2V\*8 750mAh AAA Ni-MH oplaadbare batterijpack is in de HWC-1B geïnstalleerd als back-up voor het geval van stroomuitval. De batterijpack is niet door de fabriek verbonden. Sluit de batterijpack aan als u deze als reserve-energie wilt gebruiken.
* De HWC-1B zal de oplaadbare batterijpack automatisch opladen wanneer stroom wordt geleverd en de batterijpack is aangesloten. Wanneer de stroomvoorziening wordt onderbroken, schakelt de HWC-1B over op de oplaadbare batterij en blijft functioneren.
* Wanneer de oplaadbare batterij weinig vermogen heeft, zal de HWC-1B een signaal voor lage batterij verzenden. Wanneer de batterij is opgeladen, zal de HWC-1B een batterijherstelsignaal verzenden.

### **Voedingsuitgang:**

* De HWC-1B kan via de voedingsaansluiting 12V, 100mA vermogen leveren aan aangesloten apparaten.

### **Oplaadbare batterijpack**

* De HWC-1B zal de batterij automatisch opladen wanneer stroom is aangesloten. Wanneer de stroomvoorziening wordt onderbroken, schakelt de HWC-1B over op de oplaadbare batterij en blijft functioneren.

### **Toepassingsdiagram**

![](https://2034468523-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FjUBgWEvwuEorsGS3Zw1t%2F2.jpeg?alt=media)

De aansluitingen (Z1\~Z9 ingangszones) maken het mogelijk bestaande bekabelde sensoren aan te sluiten op de HWC-1B Converter:

* de ingangszone met weerstand is slechts beschikbaar voor één bekabelde sensor.
* Het is essentieel dat alle gebruikte ingangszones een EOL-weerstand hebben (met een waarde van 1k tot 10k ohm).
* Behoud de bestaande installatiezones die al EOL-weerstanden hebben (met een waarde van 1k tot 10k ohm).
* Voor een NC-lus zonder EOL-weerstand, voeg er alstublieft een in serie met de lus toe.
* Voor een NO-lus zonder EOL-weerstand, voeg er alstublieft een parallelle weerstand (over) de lus toe. Deze moet zich aan het einde van de lus bevinden, ver van het bedieningspaneel.

{% hint style="warning" %}
Opmerking:

Als u de draden op de ingangszone wilt veranderen, zet dan eerst de HWC-1B UIT, wijzig vervolgens de draadaansluiting naar wens en zet de HWC-1B opnieuw AAN. Druk op de kalibratieknop om het wijzigingsproces te voltooien.
{% endhint %}

### **(SW12) Kalibratieknop**

Nadat u bestaande sensoren op de HWC-1B hebt aangesloten, start u het kalibratieproces waarmee de HWC-1B kan leren welke zone actief zal zijn en welke EOL-weerstanden worden gebruikt. Elke ongebruikte / geopende zone wordt niet herkend en gerapporteerd aan het bedieningspaneel.

* Zorg ervoor dat alle zones goed zijn aangesloten.
* Houd de kalibratieknop ingedrukt **(SW12)** voor 2 seconden. Zowel LED4 (Groen) als LED5 (Rood) zullen AAN gaan.
* Wanneer de kalibratie is voltooid, zal LED5 (Rood) UIT gaan. LED4 (Groen) blijft AAN om aan te geven dat de kalibratie succesvol is.
* Wanneer de kalibratie mislukt, zal LED4 (Groen) UIT gaan en zal LED5 (Rood) knipperen om de fout aan te geven.

{% hint style="info" %}
Opmerking:

Zone 1 moet bedraad zijn zodat de HWC-1B normaal functioneert en de kalibratiefunctie kan gebruiken.
{% endhint %}

### **(SW11) Leren / Walk Test**

* Zorg dat de apparaten zijn aangesloten en correct gekalibreerd voordat u doorgaat met leren.
* Raadpleeg de handleiding van uw bedieningspaneel om het paneel in de leermodus te zetten.
* Druk op de Test/Learn-knop **SW11** om de leercode naar het bedieningspaneel te verzenden.
* Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw bedieningspaneel om het leerproces te voltooien.
* De Test/Learn-knop wordt ook gebruikt voor de Walk Test-functie. Zet het paneel in Walk Test-modus en druk op de knop om het signaalbereik en de sterkte te controleren.

<figure><img src="https://2034468523-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FrSBrk9bTgsUhVFq3F9kv%2F5.png?alt=media&#x26;token=6c2c91fa-4766-40df-aac4-3ea800218a1d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="warning" %}
Opmerking:

Wanneer de HWC-1B in het alarmsysteem is geleerd, wordt elke actieve zone herkend als een Deurcontact-apparaattype. Gebruikers kunnen de apparaatsnaam bewerken en het alarmtype selecteren voor elke aangesloten sensor op de apparaatbewerkingspagina.

Elke geleerde ingangszone zal een individuele RF-code naar het bedieningspaneel sturen. Het zonenummer wordt aangegeven door het laatste cijfer van de apparaat-ID.

De eigen status van de HWC-1B (lage batterij, sabotagesignaal, enz.) wordt via Zone 1 verzonden.
{% endhint %}

### **Supervisie**

* De converter zal periodiek toezichts-signalen automatisch naar het bedieningspaneel verzenden op willekeurige intervallen van 30 tot 50 minuten tijdens de normale bedrijfsmodus.
* Als het bedieningspaneel gedurende een vooraf ingestelde periode geen signaal van de converter heeft ontvangen, zal het bedieningspaneel aangeven dat die specifieke converter een signaaluitvalprobleem ondervindt.

### **(SW20) Sabotageschakelaar**

* Deze is ontworpen om te beschermen tegen ongeoorloofd openen van de behuizing. Wanneer de sabotageschakelaar wordt geactiveerd, zal de HWC-1B een sabotage-open-signaal naar het bedieningspaneel sturen voor rapportage.

### **Installatieprocedures**&#x20;

**De** De HWC-1B kan aan de muur worden gemonteerd met de meegeleverde montagesteun of met de vooraf geponste bevestigingsgaten. Volg de onderstaande stappen om verder te gaan.

&#x20; **A. Met montagesteun:**

1. Haal de meegeleverde montagesteun eruit.
2. Gebruik de 2 centrale bevestigingsgaten op de montagesteun om posities op de muur te markeren.
3. Boor gaten op de montageplaats en plaats indien nodig pluggen.
4. Plaats montagemschroeven op de gemarkeerde locatie zoals hieronder weergegeven.

![](https://2034468523-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F1aq6AxewEWjR7b78roV7%2F4.jpeg?alt=media)

5. Bevestig de HWC-1B op de steun zoals hieronder weergegeven.

![](https://2034468523-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F5rssIYLkJSFgeWI4ZcFw%2F5.jpeg?alt=media)

6. Houd de HWC-1B vast en duw deze zachtjes omlaag, zoals hieronder weergegeven.

![](https://2034468523-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FDB3ZKAIlAV9oBDcZuSRE%2F6.jpeg?alt=media)

**B: Met vooraf geponste bevestigingsgaten:**

1. Druk op de voorgeponste gaten aan de randen van de HWC-1B en til tegelijkertijd voorzichtig de voorzijde van de behuizing op.
2. Gebruik de 4 bevestigingsgaten rond de rand van de achtercover om gaten op de muur te markeren.
3. Boor gaten op de montageplaats en plaats pluggen.
4. Schroef de achtercover op de gemarkeerde locatie.
5. Plaats de voorcover terug. De installatie is nu voltooid.

### **Fabrieksreset**

Een fabrieksreset wist alle gekalibreerde zone-informatie van de HWC-1B.

1. Koppel zowel de stroomvoorziening als de batterij los.
2. Druk en houd de **Test/Learn-knop (SW11)**, Terwijl u de knop vasthoudt, levert u tegelijkertijd stroom om de HWC-1B in te schakelen.
3. Blijf de knop 3 seconden vasthouden.
4. LEDs 1\~3 zullen AAN gaan. Laat de knop los wanneer de LEDs aangaan. De fabrieksreset is voltooid.
