# VESTA-468

SD-32-HM-SC-F1-2W

## Røgsensor og varmedetektor med sammenkobling og indbrudssirene

<figure><img src="https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FxsdbKXghMWqIil9GF5lx%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=cb72cd61-ddba-4e4d-b287-4cedf2990b30" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

SD-32-serien er en trådløs røgalarm designet til at beskytte dig mod potentielle brandfarer. Røgalarmen anvender flerkriterie-sensorteknologi til at skelne mellem hurtigt brændende flammer og langsomt ulmende brande, samtidig med at den indeholder intelligent teknologi til at adskille madlavningsrøg fra reelle livstruende boligbrande, hvilket reelt set eliminerer falske alarmer.

Ud over sine røgdetektionsfunktioner understøtter røgalarmen også varme-detektion, som kan aktivere alarm ved høj varme. Modeller med indbygget PIR-bevægelsessensor kan registrere bevægelser. Serien med seriel tilslutning kan forbinde sig med andre røgalarmere i alarmsystemet og vil udløse alarm, når en hvilken som helst røgalarm i systemet aktiveres.

SD-32-H-R2 serien omfatter følgende modeller:

<figure><img src="https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FoQJR3MUQsRPbKLLoqCx3%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=8bf2e56a-b39e-4303-9da4-268319347c6b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## ***Deleidentifikation***

![](https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/VguShsdEweNGIlaxuo9B/Unknown%20image)

### **1. LED-indikator / Testknap / Nødlys**

#### Rød LED

* Hurtig blink: Alarm.
* Bliver ved med at blinke hvert 1. sekund: Røgalarm i alarmlydløs-tilstand.
* Bliver ved med at blinke hvert 2. sekund: Røgalarm under opvarmning og kalibreringsproces.
* Blinker hvert 4. sekund med orange LED: batteri tømt.
* Blitzer kort: Når Lær-knappen er trykket / Signaltransmission / Signalmodtagelse(**For SC-modeller**).

#### **Orange LED**

* Blink hvert sekund: Kalibrering mislykkedes.
* Blinker hvert 4. sekund med RØD LED: batteri tømt.
* Blinker hvert 5. sekund: Røgregistrering mislykkedes eller enhed fungerer ikke korrekt.&#x20;
* Blinker hvert 45. sekund: Lav batteritilstand

#### Lær-/Testknap

* Tryk på knappen én gang for at:
  * Sende et testsignal.
  * Kontrollere røgdetektionskammeret.
  * Stille alarmen, når røgalarmen er i alarmtilstand.
  * Overføre en læringskode.\*\* (For ikke-SC modeller)\*\*
* Hold knappen nede i 3 sekunder for at sende alle læringskoder. **(For SC-modeller)**  Hold knappen nede i 10 sekunder for at gå ind i kalibreringsprocessen.&#x20;

#### **Hvid LED (Nødlys)**

* Nødlyset tændes for at advare brugere om, at systemet er i alarmtilstand. **(Kun SD-32-HE-SC/-HME-SC)**&#x20;

2. **IR-linse (Kun SD-32-HM/-HM-SC/-HME-SC)**
3. **Summer**
4. **Batterirum**
5. **Hægter**
6. **Fastgørelsesskrue til batterirumsdæksel**
7. **Sabotagekontakt**
8. **Monteringsbeslag**
9. **Monteringshuller**
10. **Monteringsark**

## Funktioner

### Batteri

* Røgalarmen bruger CR123 3V litiumbatterier i parallel forbindelse som strømkilde. Op til 3 batterier kan indsættes i batterirummet.
* Når lav batteristatus registreres, vil røgalarmen sende et lavt batterisignal og gå ind i lav batteritilstand.
* Ved lavt batteri vil et lavt batterisignal blive sendt sammen med de normale signaltransmissioner; den orange LED vil blinke en gang sammen med en bip-lyd hvert 45. sekund.

Du kan trykke på testknappen for at slå bippet fra i 7 dage. Denne handling kan kun udføres én gang; hvis batteriet ikke udskiftes, genoptages bippet efter 7 dage og kan ikke slås fra igen.

* Både den røde og orange LED vil blinke hvert 4. sekund, når batterierne er tomme.
* Når du skifter batterier, tryk på testknappen to gange for fuldt ud at aflade den resterende strøm efter at have fjernet de gamle batterier, før nye indsættes.

### Kom godt i gang

**Trin 1** Indsæt CR123 3V litiumbatterier for at tænde røgalarmen. Orienter batterierne efter polariteten angivet i batterirummet før indsættelse.

**Trin 2** Røgalarmen vil afgive 2 korte bip og begynde **opvarmning i 1 minut**. Den røde LED vil blinke hvert 2. sekund.

**Trin 3** Når opvarmningen er færdig, vil røgalarmen afgive et bip for at angive, at den er gået ind i kalibreringstilstand.  **kalibrerings** tilstand varer i **1 minut**. Den røde LED vil fortsætte med at blinke hvert andet sekund under kalibreringen.

Hvis kalibreringen mislykkes, vil røgalarmen forsøge at kalibrere igen, og kalibreringstilstanden vil vare maksimalt 9 minutter.

Hvis kalibreringen ikke kan gennemføres inden for 9 minutter, vil røgalarmen udsende kontinuerligt bip. Fjern batteriet og start forfra fra trin 1.&#x20;

**Trin 4** Når kalibreringen er færdig, vil røgalarmen afgive 2 korte bip og slukke LED'en, og vende tilbage til normaltilstand.

**Trin 5** Sæt kontrolpanelet i læringstilstand. Se kontrolpanelets manual for detaljer.

**Trin 6 (For ikke-SC model)** Tryk på Lær-/Testknappen én gang for at sende læringskoden.

&#x20;            (**For SC-model**)Tryk på Lær-/Testknappen i 3 sekunder for at sende læringskoden.

**Trin 7** Se kontrolpanelets manual for at fuldføre læringsprocessen. For SC-modellen vil røgalarmen afgive et totoners bip for at angive vellykket indlæring.

### Rediger enhedsdriftsområde

Brug funktionen "Device Edit" på panellets webside for at ændre områdeindstillingerne.

* **For ikke-SC modeller,** er indstillingen gennemført efter at have klikket OK.
* **For SC modeller,** hold Lær-/Testknappen nede i 3 sekunder for at modtage opdateret indstilling fra kontrolpanelet

### Test af røgalarmen

Ved at trykke på testknappen på røgalarmen kan du teste, om røgalarmen fungerer normalt.

* Hvis røgalarmen fungerer normalt, vil den røde LED blinke kort efterfulgt af et totoners bip.
* Hvis summeren afgiver totoners bip 3 gange, er "**Optisk kammer**" på røgalarmen enten snavset eller defekt.

### Registrering af støvophobning

* Detektoren kontrollerer regelmæssigt for overdreven støvophobning inde i det optiske kammer.
* Hvis kammeret ophober for meget støv, vil detektoren melde det til panelet for at underrette brugeren om at rengøre det.
* Hvis kammeret stadig ikke bliver renset og ophober så meget støv, at det ikke fungerer længere, vil detektoren rapportere til panelet som en vedligeholdelsesadvarsel.

### ***Testtilstand for IR-funktion*****(Kun SD-32-HM/-HM-SC/-HME-SC)**

* Enhedens PIR-bevægelsessensor kan sættes i testtilstand ved at trykke på testknappen. Hver gang testknappen trykkes, sender enheden et testsignal til kontrolpanelet for radiosignaltest og går ind i testtilstand i 3 minutter. Den forlader automatisk testtilstand efter 3 minutter og vender tilbage til normaltilstand. I testtilstand er sovetimeren deaktiveret, og LED-indikatoren vil blinke hver gang en bevægelse registreres.

### ***Sovetimer for IR-funktion*****(Kun SD-32-HM/-HM-SC/-HME-SC)**

* PIR-bevægelsessensoren går ind i en **1-minuts sovetilstand**efter at have registreret og transmitteret bevægelse for at spare strøm. I denne periode vil den ikke gensende bevægelser, hvilket forhindrer batteriudtømning fra kontinuerlig bevægelse.

### Overvågning

* Røgalarmen overvåges ved at sende et periodisk overvågningssignal til kontrolpanelet. Når kontrolpanelet ikke modtager overvågningssignalet inden for den forprogrammerede periode, vil det angive en fejl.

### ***Temperaturdetektion*****(Kun SD-32-H/-H-SC/-HM/-HM-SC/-HE-SC/-HME-SC)**

* Temperatursensoren måler temperaturen hvert 10. sekund og sender temperaturmålingen til kontrolpanelet hver 30–33 minutter.
* Brugere kan også trykke på testknappen én gang for manuelt at sende den aktuelle temperaturmåling.

### Tamperbeskyttelse

Røgalarmen er beskyttet af en sabotageskontakt, som bliver trykket sammen, når røgalarmen er monteret på monteringsbeslaget. Når røgalarmen ikke længere er fastgjort til monteringsbeslaget, aktiveres sabotageskiftet, og et sabotageåbningssignal vil blive sendt til kontrolpanelet

### Alarmaktivering

Røgalarmen vil aktivere brandalarmen, når røg registreres. Modeller med varmedetektion vil også aktivere alarmen, når høj varme registreres. Når alarmen aktiveres, sender detektoren et alarmsignal og lyder med sin summer.

#### Røgdetektion

* Røgalarmen kontrollerer røgkoncentrationen hvert 8. sekund
* Alarmen aktiveres, når røgkoncentrationen overstiger detektionsgrænsen, og vil fortsætte, indtil røgkoncentrationen falder under alarmgrænsen.
* Den røde LED vil blinke hurtigt under alarm.

#### Varmedetektion

* Røgalarmens indbyggede varmesensorer gør det muligt for den at udløse alarm, når høj varme registreres. En alarm udløses, når temperaturen når 54∘–65∘C.
* Den røde LED vil blinke hvert sekund under alarm.
* Røgalarmen stopper alarmen, når temperaturen falder under 49,5∘C.
* Hvis alarmen ikke udløses igen inden for 160 sekunder, vil røgalarmen sende et gendannelsessignal.
* Hvis alarmtilstanden fortsætter, vil røgalarmen gensende et alarmsignal hvert 2. minut.

**IR-detektion (kun SD-32-HM/-HM-SC/-HME-SC)**

* Røgalarmen vil sende et signal til kontrolpanelet, hvis bevægelse registreres inden for IR-detektionens dækningsområde. Summeren vil ikke lyde, og LED'en vil ikke blinke. Se venligst din kontrolpanelmanual for flere detaljer.

### Alarmaktivering fra systemet (kun for SC-modeller)

Røgalarmen kan programmeres til at afgive **Indbrudsalarm**, **Panikalarm** og **CO-alarm** når den udløses af systemet; alarmen kan aktiveres af andre sensorer i systemet eller af hjemmeautomatiseringsregler.

#### Indbrud / Panikalarm

* Røgalarmen vil anvende kontrolpanelets standardindstilling for alarmvarighed, når den er indlært.
* Alarmvarigheden kan konfigureres via røgalarmens enhedsindstillinger på Home Portal-serveren.

![](https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/ysXT9ojmFx4F5wMKpx02/Unknown%20image) ![](https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/YLPFHfihvcufVO24ywDB/Unknown%20image)

#### Indstilling for hjemmeautomatisering

* Brugere kan konfigurere en hjemmeautomatiseringsregel, så røgalarm(er) i det/de valgte område(r) afgiver indbruds- eller CO-alarm, når de udløses.&#x20;
* Sæt udløsertypen til Indbrud/CO-alarm for det valgte område, og sæt derefter handlingstypen til Indbrud/CO-alarm for det samme eller andre valgte område(r). Når reglen udløses, vil alle røgalarmene i de angivne område(r) lyde alarm.

![](https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/VXZDLN8xVgSwP4zQpcAQ/Unknown%20image)

### ***Nødlys*****&#x20;(Kun SD-32-HE-SC/-HME-SC)**

* Røgalarmen har et indbygget nødlys, der kan give visuelle advarsler i nødstilfælde. Når røgalarmen aktiveres, vil nødlyset tænde for at angive, at systemet er i alarmtilstand.

### ***Forbindelse mellem enheder*****(Kun SC-modeller)**

* Røgalarmen er forbundet med andre røgalarmere i alarmsystemet. Når en røgalarm udløser en alarm, vil kontrolpanelet underrette alle sammenkoblede røgalarmere om også at aktivere deres alarmer, selvom de ikke har registreret røg.
* For at stoppe alarmen:
  * Vent på, at røgkoncentrationen falder under alarmgrænsen, eller
  * Tryk på testknappen på den udløste røgalarm. Dette vil også stoppe alle sammenkoblede røgalarmere.

![](https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/0IYdRP2DWL4SazfmEuB8/Unknown%20image) *At trykke på testknappen på en anden røgalarm vil kun stoppe alarmen for den specifikke enhed; det vil ikke stille alarmerne i hele systemet.*

* **(Kun for sikkerhedssystemet)** Afbrydelse af systemet vil stoppe alarmer aktiveret af kontrolpanelet på alle sammenkoblede røgalarmere. Dog vil den oprindeligt udløste røgalarm fortsætte med at alarmere, indtil røgkoncentrationen falder under grænsen eller dens testknap trykkes for at stille alarmen.

### Alarmlydløs

* Når røgalarmen er i alarmtilstand, vil et tryk på testknappen sætte røgalarmen i alarmlydløs-tilstand for at stilne alarmen i 9 minutter. Summere vil kun stoppe med at lyde, efter at alarmen har været aktiveret i mindst 1 minut. Hvis knappen trykkes, før alarmtiden når 1 minut, vil røgalarmen vente, indtil alarmtiden når 1 minut, før den stilner alarmen.
* I løbet af den 9-minutters alarmlydløs-periode vil den røde LED blinke en gang per sekund. Røgalarmen vil fortsætte med at overvåge røgkoncentrationen under alarmlydløs-perioden.
* Efter at den 9-minutters alarmlydløs-periode er udløbet, hvis røgkoncentrationen er faldet under alarmgrænsen, vil røgalarmen udsende et totoners bip og vende tilbage til normal drift uden at udløse alarmen.
* Hvis røgkoncentrationen stadig overstiger alarmgrænsen, vil røgalarmen begynde at alarmere igen.
* Hvis røgkoncentrationen fortsætter med at stige under alarmlydløs-perioden og overstiger en anden alarmgrænse, vil røgalarmen begynde at alarmere igen. En alarm udløst ved at overskride den anden alarmgrænse kan ikke stiles ved at trykke på testknappen.

### Automatisk kalibrering

* Efter den første installation vil røgalarmen udføre automatisk kalibrering efter 12 timer. Derefter udføres automatisk kalibrering hver 15. dag. Under den automatiske kalibreringsproces vil røgalarmen ikke afgive nogen lyde, og den røde LED vil blinke en gang hvert 2. sekund i cirka 50 sekunder.
* Hvis den automatiske kalibrering mislykkes, vil den orange LED blinke hvert sekund, og røgalarmen vil sende en fejlkode for kalibrering til kontrolpanelet. For at genkalibrere røgalarmen skal du fjerne og genindsætte batterierne eller manuelt genstarte kalibreringsprocessen.

{% hint style="warning" %}
Bemærk: *Når røgalarmens automatisk kalibrering mislykkes, vil røgalarmeringsfunktionen stadig fungere normalt ved at bruge tærskelværdien fra den sidste vellykkede kalibrering.*
{% endhint %}

### Genkalibrering

Da driftsforholdene for røgalarmen kan ændre sig efter at være installeret i nogen tid, kan du ønske at genkalibrere røgalarmen for at tage en ny røgdetektionstærskelværdi og sikre optimal ydeevne. For at gøre dette:

* Hold testknappen nede i 10 sekunder og slip, når røgalarmen afgiver 2 bip. Enheden vil afgive endnu et bip efter 5 sekunder og begynde kalibrering. Den røde LED vil blinke hvert 2. sekund som indikation.
* Kalibreringsprocessen varer i **1 minut** (Hvis kalibreringen mislykkes, vil røgalarmen forsøge at kalibrere igen; kalibreringstilstanden vil vare op til 9 minutter.
* Når kalibreringen er færdig, vil røgalarmen afgive et totoners bip. Den røde LED vil stoppe med at blinke.
* Hvis kalibreringen mislykkes, vil røgalarmen bippe kontinuerligt, og den orange LED vil blinke hvert sekund. Fjern venligst batteriet, tryk på testknappen to gange for fuldt ud at aflade, og indsæt derefter batterierne igen for at genstarte røgalarmen.

## Vedligeholdelse & rengøring

Regelmæssig vedligeholdelse og rengøring vil hjælpe med at holde din røgalarm i god stand.

* Test røgalarmen ugentligt for at verificere, at alarmen lyder, og at LED-indikatorerne fungerer korrekt.
* Rengør røgalarmen mindst hver 6. måned.
  * Støvsug forsigtigt snavs/støv/udefrakommende partikler, der er ophobet i røgdetektionskammeret og spalterne.
  * Rengør kabinettet ved at tørre det grundigt af med en fugtig klud og tørre det. Kom ikke vand ind i enheden. &#x20;
  * Brug aldrig rengøringsmidler, rengøringsmidler eller opløsningsmidler på enheden.
* Undgå at spraye luftfrisker, hårspray eller andre aerosoler i nærheden af røgalarmen.
* Må ikke males eller modificeres under nogen omstændigheder.

## Udløb

Røgalarmen har en maksimal levetid på **10 år** fra installationsdatoen. Du bør udskifte røgalarmen umiddelbart efter 10 års service.

Det anbefales at skrive "Udskift inden"-datoen (10 år fra installationsdatoen) på bagsiden af detektoren før installation.

## Installation

### Retningslinjer for installation af røgdetektion

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/O0RutTRlW67AqZ6YzmC7/Unknown%20image" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Det anbefales, at installationsstedet er i centerområdet af loftet.

**LOKATIONER, DER BØR UNDGÅS:**

* Køkkenet – Røg fra madlavning kan forårsage en uønsket alarm.
* Tæt på en ventilator, lysstofrør eller klimaanlæg – luftstrømme fra disse kan påvirke enhedens følsomhed.
* Tæt på loftbjælker eller over et skab – stillestående luft i disse områder kan påvirke enhedens følsomhed.
* I toppen af et "A"-rammeloft.
* I eller nær områder, der tiltrækker insekter, såsom skraldespande, planter eller fugtige områder, da insekter kan forstyrre detektorens funktion eller udløse falske alarmer.

### Retningslinjer for installation af IR-detektion (kun SD-32-HM/-HM-SC/-HME-SC)

* **Det anbefales at installere røgalarmen på følgende steder.**
  * I et loftsområde med frit udsyn over dens detektionsdækning, uden forhindringer fra apparater og møbler.
  * Tæt ved indgangen til et rum eller hus for at overvåge indgangsaktivitet.
* **Begrænsninger**
  * Udsæt ikke røgalarmen for direkte sollys.
  * Undgå at installere røgalarmen i områder, hvor maskiner såsom klimaanlæg eller varmeapparater kan forårsage hurtige temperaturændringer i detektionsområdet.
  * Undgå store forhindringer i detektionsområdet.
  * Sig ikke direkte mod varmekilder, f.eks. brande eller kedler, og ikke over radiatorer.
  * Undgå bevægelige genstande, f.eks. gardiner, vægophæng osv., i detektionsområdet.
* Tryk på testknappen for at gå ind i testtilstand. Gå rundt i det beskyttede område og bemærk, hvornår LED'en tænder, og kontroller, at detektionsdækningen er tilstrækkelig.
* Når detektionsdækningen er bekræftet som tilfredsstillende, er installationen nu fuldført.

### Montering af røgalarmen

* Et monteringsark medfølger for at hjælpe brugerne med korrekt installation af røgalarmen.
* Monteringsarket har et perforeret design til monteringshuller og kan nemt fjernes fra monteringsfladen efter installation.

Følg venligst trinene nedenfor for at montere røgalarmen:

**Trin 1 – Brug af monteringsark:** Placer monteringsarket på overfladen, der skal monteres; brug monteringshullerne på monteringsarket til at bore fire monteringshuller i overfladen.

**Trin 2 – Indsættelse af rawlplugs:** Indsæt rawlplugs. Sørg for, at rawlplugs er i plan med monteringsfladen.

**Trin 3 – Justering af monteringsbeslag:** Justér præcist de fire monteringshuller på monteringsbeslaget med dem på monteringsarket og skru monteringsbeslaget fast på rawlplugsene.

For nemmere justering skal du først finde de to monteringshuller, der er længst fra den indre cirkelkant på både monteringsarket og monteringsbeslaget. Justér disse huller først, og de resterende vil naturligt følge.

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/hvEpkfn7l0U6ps9E2DR3/Unknown%20image" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/fCvYlqhJOWgDuip9R74D/Unknown%20image" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Trin 4 – Montering af detektor: Varmedetektoren har 4 hægter på sit bagdæksel. Placer varmedetektoren og monter den på de fire indhak på monteringsbeslaget ved hjælp af hægterne (FIG. 1).

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/zFerNfNxGFJwIf1C7RC0/Unknown%20image" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/R1PKTbRCLJcBpbOk9E3C/Unknown%20image" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Trin 5: Drej røgalarmen med uret for at låse den på plads (FIG. 2).

Trin 6: Installationen er nu fuldført (FIG. 3). Du kan fjerne monteringsarket.

<figure><img src="https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/8rSvPuBgYV0hpupapMeR/Unknown%20image" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* For modeller med indbygget IR-detektion **(SD-32-HM/-HM-SC/-HME-SC)**, IR-detektoren har større dækning mod den side, hvor IR-linsen er placeret, end på den anden side. Se diagrammet nedenfor for detektionsdækning, når den er monteret i en højde på 3 meter. Detektionsdækningen varierer afhængigt af monteringshøjden.
* Når den er monteret i loftet, har PIR bedre detektionsydelse mod horisontale bevægelser (det højre diagram nedenfor).

![](https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/1TY36HGNSir0g1c2W239/Unknown%20image) ![](https://content.gitbook.com/content/ZJzpNocHhYVmD43GZobR/blobs/5xxJ5KnxRjRvCTXmwm2U/Unknown%20image)
