# VESTA-399

UIM-1-BUS

## Universelt grænseflademodul

<figure><img src="https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FjG7S1txsUFrpPbiLqcii%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=830264aa-3f6e-42cc-91c3-45195901fc44" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Universelt grænseflademodul (UIM-1-BUS) UIM-1-BUS er et universelt grænseflademodul, der er designet til at forbinde enhver kablet detektor med tør kontakt til Hybrid-panelet og levere strømforsyning til den tilsluttede detektor. Designet med 3 indgange er UIM-1-BUS i stand til at sende alarm/åbningsbeskyttelse/fejl-signaler fra den tilsluttede kablede detektor til hybridpanelet, hvilket gør det muligt for enheder uden BUS-terminaler bekvemt og fleksibelt at blive integreret i Alary-systemet.

## Deleidentifikation

<figure><img src="https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FZ0K7ZdxrQbO0tjssA4hn%2F2025-02-27%2014_51_34-UIM-1-BUS_20230804.pdf%20-%20Foxit%20PDF%20Reader.png?alt=media&#x26;token=b879642c-97e7-44d1-8377-5b081890b882" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

**1. BUS-terminal**

**2. Terminator-modstandens jumperkontakt**

Når det universelle grænseflademodul er tilsluttet som den fjerneste BUS-enhed på en BUS-linje, skal terminator-modstandens jumperkontakt på UIM-1-BUS og den første BUS-enheds (normalt Hybrid-panelets) terminator-modstandsjumper sættes til ON for at fungere som termineringsmodstande. Den tilsluttede BUS-lijnes kommunikationsevne vil blive forbedret.

**Jumper til ON:** Jumperforbindelsen er indsat og forbinder de to pinde

&#x20;**Jumper til OFF:** Jumperforbindelsen er fjernet eller "parkeret" på én pin.2 &#x20;

\- Hvis jumperen er ON, vil kommunikationsevnen blive forbedret.

**-**&#x48;vis jumperen er OFF, er kommunikationsevnen på normalt niveau.

**3. 5-ledet stik**

| Ledningsfarve | Funktion                   | Strømforsyning / signal                                                                    |
| ------------- | -------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------ |
| Sort          | GND                        | Fælles leder                                                                               |
| røde          | VCC                        |                                                                                            |
| Orange        | Alarmindgang               | Rapporterer alarmsignaler                                                                  |
| Gul           | Åbningsbeskyttelsesindgang | Rapporterer åbningsbeskyttelsessignaler                                                    |
| Brun          | Fejlindgang                | Rapporterer fejlsignaler eller maskeringssignaler for detektor med anti-maskeringsfunktion |

**4. LED-indikator (rød)**

\- Den røde LED vil blinke én gang, når UIM-1-BUS tændes.

\- Den røde LED vil blinke én gang, når testknappen trykkes.

\- Den røde LED vil blinke tre gange, når et signal transmitteres under fejltilstand eller i testtilstand.

\- Den røde LED vil blinke tre gange, når åbningsbeskyttelsen på den tilsluttede detektor aktiveres eller genoprettes.

\- LED'en vil ikke lyse eller blinke i normal driftstilstand.

**5. Testknap**

\- Tryk på testknappen for at gå i testtilstand i 3 minutter.

## **Funktioner**

### &#x20;**Strømforsyning**

&#x20;UIM-1-BUS forsynes med strøm af Hybrid-panelet gennem BUS-terminalen og kan levere 6,2V–13,5V, maksimalt 200 mA strøm til den tilsluttede detektor.

### &#x20;**Signaltransmission**

UIM-1-BUS har 3 indgange, der kan modtage alarmsignaler (orange ledning), åbningsbeskyttelsessignaler (gul ledning) og fejl-/maskeringssignaler (brun ledning) fra den tilsluttede detektor og rapportere dem til panelet over BUS.

{% hint style="danger" %}
**Advarsel**

Kabelføring af modulet bør kun udføres af certificerede teknikere med korrekt viden og træning i elektrisk udstyr.

&#x20;Før installation eller noget vedligeholdelsesarbejde skal du sikre dig, at strømforsyningen er afbrudt. **Tilslutning af det universelle grænseflademodul**
{% endhint %}

Tilslut ledningerne til den ønskede detektor i henhold til FIG. 1 nedenfor.

| Sort   | GND                        |
| ------ | -------------------------- |
| røde   | VCC                        |
| Orange | Alarmindgang               |
| Gul    | Åbningsbeskyttelsesindgang |
| Brun   | Fejlindgang                |

&#x20;Før BUS-kablet tilsluttes, skal du sikre dig, at strømmen er slukket.

&#x20;For at hjælpe med BUS-kablets tilslutninger er terminalblokke på hvert BUS-systemmodul farvekodede.

| røde | VDD  |
| ---- | ---- |
| Sort | GND  |
| Gul  | 485A |
| Grøn | 485B |

Flere BUS-enheder kan forbindes i serie til Hybrid-panelet. For optimal kommunikation mellem de tilsluttede BUS-linjeenheder skal du sikre, at terminator-modstandens jumperkontakter på den første (normalt Hybrid-panelet) og den fjerneste BUS-enhed på en BUS-linje er indstillet til ON for at fungere som termineringsmodstande. Sørg for kun at aktivere de to nævnte jumperkontakter, og sæt ikke jumperkontakterne til ON for andre BUS-enheder ind imellem.

Forkerte forbindelser vil resultere i fejl eller funktionsfejl. Inspicer ledningsføringen og sikr korrekte forbindelser, før strømmen tilsluttes.

{% hint style="warning" %}
Bemærk:

&#x20;Når BUS-terminalen geninstalleres, skal du sørge for at installere blokkene på samme måde og i samme retning som billedet nedenfor for at undgå potentielle farer.
{% endhint %}

<br>
