# VESTA-361

**BX-32-BUS**

## **BUS kablet udendørs sireneboks**

<figure><img src="https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FEKjOOrhHmAQEJWnkIXdp%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b33697c3-861e-46b8-b28e-1d71f9bfa1dd" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

BX-32-BUS er en hardwired sireneboks, der bruges til systemalarmindikering uden for en bygning. Når der modtages et alarmsignal fra kontrolpanelet, aktiverer sireneboksen sin sirene og blinklys for at tiltrække opmærksomhed.

Sireneboksen kan også arbejde sammen med kontrolpanelet for at udsende indgangs- og udgangsforsinkelseslyde og for at advare om sabotageovertrædelse.

![](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FT0f8uo7x84mTj8CP3zZq%2F0.png?alt=media)

## **Deleidentifikation**

1. **Vægbeslag monteringshuller x 3**
2. **Sabotagekontakt**

Sabotagekontaktens vil blive aktiveret, når sireneboksen fjernes fra monteringsfladen, eller når dens låg åbnes.

3. **Lær-knap**
4. **LED 3 & 2 & 1 (fra venstre mod højre)**
5. **Terminationsmodstand Jumper-afbryder (J3)**

Når sireneboksen er tilsluttet som den fjerneste BUS-enhed på en BUS-linje, skal du indstille sireneboksens terminalmodstand-jumper og den første BUS-enheds (normalt hybridpanelets) jumperkontakt til ON for at fungere som afsluttende modstande. Den tilsluttede BUS-linjes kommunikationsevne forbedres.

**Jumper til ON:** Jumperforbindelsen er indsat og forbinder de to ben.

**Jumper til OFF:** Jumperforbindelsen er fjernet eller “**parkeret**” på én pind.

* Hvis jumperen er OFF, er kommunikationsevnen på normalt niveau.
* Hvis jumperen er ON, er kommunikationsevnen forbedret.

6. **BUS-forbindelsesterminal**
7. **Kabelførerhul (til BUS-terminal)**
8. **Strømterminal (DC 12V indgang / GND) (valgfri)**

Tilslut til strømforsyningen.

9. **Kabelførerhul (til strømterminal)**

## **Strømforsyning**

* Når BX-32-BUS er hardwired til et hybridpanel, kan en 13,5 V strømforsyning leveres af hybridpanelet.
* BX-32-BUS kan også forsynes ved at tilslutte en to-ledet 12V AC-DC-adapter via DC 12V-terminalen. Det anbefales at bruge adapteren, når der er tilsluttet belastninger, der kræver større strømforbrug.

## **Overvågning**

Sireneboksen vil sende et overvågningssignal hvert 20.-30. sekund i normal driftstilstand. Hvis dette signal ikke modtages, vil kontrolpanelet indikere, at den pågældende sireneboks har en funktionsfejl.

## **Funktionsoversigt**

* **Alarmhukommelse**

Hvis en alarm blev udløst i dit fravær og systemet ikke blev deaktiveret inden alarmens udløb, vil sireneboksen afgive en kort alarm, når systemet deaktiveres, for at advare brugeren om, at en alarm blev udløst, mens han var væk. Dette tyder på, at indbrudstyven muligvis stadig er på stedet.

* **Længde af alarm**

Når en alarm aktiveres af kontrolpanelet, vil kontrolpanelet underrette sireneboksen om at starte alarm i henhold til panelets alarmlængdeindstilling. Når panelets alarmlængde udløber, vil det underrette sireneboksen om at stoppe alarmen.

Hvis sireneboksen ikke modtager kontrolpanelets signal om at stoppe alarmen, vil den alarmere i maksimalt 15 minutter og derefter stoppe alarmen.

For eksempel:

* Hvis panelets alarmlængde er indstillet til mere end 15 minutter, vil sireneboksen, efter en alarm er aktiveret, i stedet for at vente på panelets alarmlængdes udløb, stoppe alarmen efter 15 minutter.
* Hvis panelet er i deaktiveret tilstand, og sireneboksens sabotagekontakt udløses, vil sireneboksen ikke aktivere alarmen, da panelet er i deaktiveret tilstand, men den vil aktivere alarmen i 15 minutter på grund af sabotagetriggere.
* **Sirene-sabotage**

Sireneboksen er beskyttet mod forsøg på at åbne låget eller fjerne sireneboksen fra dens monteringsflade.

Hvis sireneboksen registrerer en sabotagetilstand, vil den aktivere sirenen og blinklyset i den programmerede alarmlængde. Et sabotage-signal vil blive sendt til kontrolpanelet sammen med regelmæssige signaltransmissioner, så kontrolpanelet kan vise status tilsvarende. Hvis sabotagetilstanden fortsætter, vil sireneboksen afgive en serie på fem bip enten hver gang systemet aktiveres eller når sabotagen aktiveres, for at angive en fejl.

* **Lyd- og visuel statusindikering**

Under aktivering/deaktivering af systemet bruger sireneboksen forskellige metoder til at skelne mellem forskellige statusser for brugeren, som angivet i tabellen nedenfor.

<figure><img src="https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FssMOefEQO6mJ7wU7G5Ws%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=c8234a0c-f89e-40ba-9dbc-d3c3fc5f1570" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

{% hint style="danger" %}
**Advarsel**

* Kabelføring af den udendørs sireneboks må kun udføres af certificerede teknikere med passende viden og uddannelse i elektrisk udstyr.
* Før installation eller noget vedligeholdelsesarbejde skal du sikre dig, at strømforsyningen er afbrudt.
  {% endhint %}

## **Sireneboks ledningsføring**

* Før sireneboksen tilsluttes systembussen, skal strømmen slukkes.
* For at lette kabeltilslutninger er terminalblokke på hvert BUS-systemmodul farvekodede.

![](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F6bHxNlt3KJKUNhN7wU6c%2F11.jpeg?alt=media)

* Flere BUS-enheder kan forbindes i serie til Hybrid-panelet. For optimal kommunikation mellem de tilsluttede BUS-linjeenheder skal du sikre, at terminalmodstandsjumperne på den første (normalt Hybrid-panelet) og den fjerneste BUS-enhed på en BUS-linje er indstillet til PÅ for at fungere som termineringsmodstande. Sørg for kun at aktivere de to førnævnte jumperkontakter, og indstil ikke jumperkontakterne til PÅ for andre BUS-enheder imellem.

{% hint style="warning" %}
Bemærk:

* Det aftagelige design af BUS-terminalblokke forbedrer installationshastigheden. Før ledningsføring kan du fjerne terminalblokkene fra PCB'en for nemmere brug og sætte dem i igen efter ledningsføring.

* Efter frakobling af terminalen, når terminalen geninstalleres på kredsløbskortet, skal du sørge for at installere terminalen i samme retning for at undgå potentielle farer
  {% endhint %}

* Forkerte forbindelser vil resultere i fejl eller fejlagtig drift. Inspicer ledningsføringen og sikre korrekte forbindelser, før du tænder for strømmen.

![](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FqF0momnZcQst3RQNqXwR%2F13.jpeg?alt=media)

## **Indlæring**

Følg nedenstående trin for at lære sireneboksen ind i hybridpanelet.

Trin 1: Tilslut sireneboksen til panelet. Tænd derefter panelet.

Trin 2: På panelets webside klik “**Indlæring**” for at gå ind på indlæringssiden.

Trin 3: Klik “**Start**” for at gå ind i indlæringstilstand.

Trin 4: Klik “**Tilføj**” for at inkludere sireneboksen i panelet.

Trin 5: Hvis sireneboksen er lært korrekt ind i panelet, vises den i afsnittet "Lærte enheder".

## **Identifikation**

Funktionen "Identificer" bruges til at lokalisere en specifik BUS-enhed i det BUS-koblede system. Denne funktion hjælper med at skelne, hvilken enhed der er hvilken, især i en stor installation med mange BUS-enheder.

For at lokalisere sireneboksen i BUS-systemet:

**Trin 1.** På hybridpanelets webside skal du klikke på "Identificer" under enhedens liste efter sireneboksens enhedskolonneindtastning.

**Trin 2.** Hvis sireneboksen modtager signalet fra hybridpanelet, vil websiden vise en succesmeddelelse, og sireneboksens 3 LED-grupper vil blinke 10 gange for at indikere dens placering for brugeren.

{% hint style="warning" %}
Bemærk:

Hvis en timeout-meddelelse vises på websiden, betyder det, at sireneboksen ikke modtog signalet fra panelet. Kontroller, om sireneboksen er korrekt tilsluttet panelet inden for passende ledningsafstand.
{% endhint %}

**Gå-test**

* For at sikre, at sireneboksen kan kommunikere med panelet, efter den er lært ind, sæt kontrolpanelet i **Gå-test** tilstand, og tryk på læringsknappen på sireneboksen for at sende et testsignal til kontrolpanelet.
* Når panelet modtager testsignalet, vil det bippe én gang og vise sireneboksens oplysninger øverst på enhedslisten.

{% hint style="warning" %}
Bemærk:

Hvis der ikke er noget svar fra panelet efter tryk på læringsknappen, betyder det, at panelet ikke modtog testsignalet fra enheden. Kontroller, om sireneboksen er korrekt tilsluttet panelet inden for passende ledningsafstand.
{% endhint %}

## **Installation**

![](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FxPctcDGdzD4PxcQNaLSg%2F16.jpeg?alt=media)

Trin 1. Find det sted, hvor sireneboksen skal monteres.

Trin 2. Skru bundskruen ud med en Phillips-skruetrækker og fjern topdækslet.

Trin 3. Hold sireneboksen på den position, hvor den skal monteres.

Trin 4. Identificer de 3 monteringshuller, monter og fastgør sireneboksen på væggen ved hjælp af de store skruer og rawlplugs, der følger med. Fastgør skruerne med en Phillips-skruetrækker. Sørg for, at sabotagekontakten er fuldt nedtrykt mod væggen

{% hint style="warning" %}
Bemærk:

Sabotagekontakten stikker ud fra bagsiden af sirenen, når sireneboksen ikke er monteret på plads. Når sirenen trækkes af væggen, vil alarmen blive aktiveret. Sørg for, at den er fuldt nedtrykt, når sirenen er monteret. Hvis der er et mellemrum, fyld med et egnet afstandsmateriale.
{% endhint %}

Trin 5. Sæt topdækslet tilbage og stram bundskruen med en Phillips-skruetrækker.

Trin 6. Kontroller, om installationen er vellykket ved at teste fra kontrolpanelet med aktiverings- og deaktiveringsfunktionen.

Succesfuld til-/frakobling vil blive indikeret af tabellen angivet ovenfor i **Lyd- og visuel statusindikering** sektionen.

{% hint style="warning" %}
Bemærk:

Hvis 5 korte bip høres under til-/frakobling, betyder det, at sabotagen ikke er fuldt trykket ned. Kontroller, at sabotasjen er korrekt indstillet og test igen fra kontrolpanelet.
{% endhint %}

Trin 7. Installationen er nu fuldført.
