# VESTA-340

WEPC-1

## **Programmerbar udgangsudvidelsesmodul**

{% hint style="warning" %}
Bemærk: Hvis du bruger det **uden batteri** backup, skal du **fjerne JUMPER J8**, og lade det være i parkeret position uden at tilslutte det.
{% endhint %}

<figure><img src="https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F86HXUXnAJw9UqcrSwURf%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=3613ce4c-2f7e-4035-9af2-539b23999fc5" alt=""><figcaption><p>Fjern J8 når du bruger uden backupbatteri</p></figcaption></figure>

## **Introduktion**

WEPC-1 Serien Programmerbar Output Udvidelsesmodul er designet til at levere programmerbar udgang til Hybrid-panelet. Forbundet til Hybrid-panelet via BUS-forbindelse indeholder det 4 programmerbare relæudgange, som kan bruges i forbindelse med kompatible paneler. WEPC-1 Serien er udstyret med et eget kabinet, som har tamper-beskyttelse og LED-statusindikatorer.

**WEPC-1 Serien Programmerbar Output Udvidelsesmodul inkluderer følgende modeller:**

**WEPC-1** – Programmerbar Output Udvidelsesmodul

**WEPC-1B** – Programmerbar Output Udvidelsesmodul med genopladeligt batteripakke

## **Identificering af dele**

&#x20;                            **Frontvisning**                                                                               **Bagsidevisning**

![](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Famy2ozA4dFdcziAFyOM9%2F0.jpeg?alt=media)

&#x20;                                                                                            **Intern visning**

![](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FGo3eQij4m17MpMFRTcJm%2F1.jpeg?alt=media)

1. **Power LED (Rød)**

Tændt – Strømforsynet af en 12V strømforsyningsadapter eller Hybrid-panelet.

Slukket – Når strømmen er slukket, eller når den er drevet af genopladeligt batteri.

2. **Zone 1\~4 LED (Rød)**

Den tilsvarende zone-LED vil lyse, når den tørre kontakt-relæudgangsbryder er tændt, og LED-lyset vil slukke, når bryderen slukkes.

3. **Transmission LED (Rød)**

Lyser, når forbindelsen mellem udvidelsesmodulet og kontrolpanelet er normal.

4. **Afsprængningsområde**

Når udvidelsesmodulet bliver tvangsfjernet fra monteringsstedet, vil området løsne sig og tillade, at tamper-kontakten aktiveres.

5. **Tamper-kontakt (Til vægmontering)**

Udvidelsesmodulet er beskyttet af tamper-kontakten mod enhver uautoriseret fjernelse fra monteringsstedet.

6. **Monteringshuller**
7. **Kableringshul**
8. **Batteritilkoblingsklemme (kun for WEPC-1B)**

Til tilslutning af den genopladelige batteripakke til PCB'en.

{% hint style="warning" %}
Hvis du ikke ønsker at installere batteriet, kan dets overvågning deaktiveres ved at frakoble jumperafbryderen J8. Før du manipulerer med jumper J8, skal du afbryde strømforsyningen.

* OFF= batteriovervågning deaktiveret
* ON= batteriovervågning aktiveret
  {% endhint %}

9. **Terminationsmodstand Jumper-afbryder (J3)**

Når udvidelsesmodulet er forbundet som den fjerneste BUS-enhed på en BUS-linje, skal du sætte udvidelsesmodulets terminationsmodstand-jumper og den første BUS-enheds (normalt Hybrid-panelets) jumper til ON for at fungere som terminationsmodstande. Den tilkoblede BUS-linjens kommunikationsevne vil blive forbedret.

* Sæt jumperen til OFF ved at fjerne jumperforbindelsen eller "parkere" jumperforbindelsen på én pind

<figure><img src="https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FDF9q7v6wfNmtQWZNHY6j%2F1.png?alt=media&#x26;token=551a262d-05b2-42a7-9272-67ba89c8cece" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Sæt jumperen til ON ved at lade jumperforbindelsen hvile på begge pinde

<figure><img src="https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FUMnmpoJED6HYuAhCiddi%2F2.png?alt=media&#x26;token=c1744e87-3978-4c64-a7b4-72697b5e280a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

10. **Genopladelig batteripakke (Kun for WEPC-1B)**
11. **DC-stik**

Til DC 12V switching strømtilslutning.

For at levere stabil og tilstrækkelig strøm til at oplade de genopladelige batterier til WEPC-1B anbefales det kraftigt at bruge en 12V/1A switching strømadapter.**Afmonterbar BUS-terminal**

12. **Tør kontakt relæ PGM udgangsterminal**
13. **Tamper-kontakt (Til kabinetsdæksel)**

Udvidelsesmodulet er beskyttet af tamper-kontakten mod enhver uautoriseret åbning af kabinettet. Når kabinettets dæksel åbnes, vil tamper-kontakten blive aktiveret.

15. **Reset-knap (Reserveret til internt brug)**
16. **Testknap**

Tryk på testknappen for at sende et testsignal til kontrolpanelet.

## **Strømforsyning**

* Udvidelsesmodulet forsynes af Hybrid-panelet, som kan levere en 13,5V strømkilde til udvidelsesmodulet. Derudover anbefales det at bruge en ekstern strømadapter (12V), når det er tilsluttet belastninger, der kræver højere strømforbrug.
* Når strømforsyningen fra adapteren afbrydes og genoprettes, vil udvidelsesmodulet henholdsvis sende et AC-fejl-signal og et genskabelsessignal til kontrolpanelet.

## **Genopladelig batteripakke (kun for WEPC-1B)**

* For WEPC-1B er en Ni-MH genopladelig batteripakke forudinstalleret i udvidelsesmodulet for at fungere som backup i tilfælde af strømsvigt.
* Tilslut venligst batteripakken manuelt til PCB'en for at bruge den som backup-strømkilde og/eller for at oplade den automatisk, når strøm er tilsluttet fra adapteren eller Hybrid-panelet.&#x20;

{% hint style="warning" %}
Før du tilslutter batteripakken, skal du sikre dig, at DC-jackens og/eller BUS-terminalens strøm er slukket. Det anbefales kraftigt at bruge en 12V/1A switching strømadapter for at levere stabil og tilstrækkelig strøm til at oplade batterierne.
{% endhint %}

* Når den genopladelige batteripakke er lav på strøm, vil udvidelsesmodulet sende et lavt batterisignal til kontrolpanelet. Når batterierne er blevet opladet, vil det også sende et batteri-genoprettelsessignal til kontrolpanelet.

### **Tamperbeskyttelse**

WEPC-1 Serien har to Tamper-kontakter; hver har en forskellig funktion.

* Tamper-kontakten for kabinettets dæksel er placeret foran på printet. Den er i normal position, når kabinettet er lukket. Tamper-overtrædelse sker, når kabinettet åbnes, hvor tamper-kontakten frigives (Tamper åbnet).
* Tamper-kontakten til vægmontering er placeret bag på printet. Den er i normal position, når modulet er korrekt monteret på væggen. Tamper-overtrædelse sker, når modulet tvangsfjernes fra monteringsstedet; området løsner sig og tillader, at tamper-kontakten aktiveres.
* Tamper betragtes som udløst, hvis en hvilken som helst af tamperne er åbnet. Tamper betragtes kun som genoprettet, når begge tamper er i lukket tilstand.

### **Overvågningssignal**

* Efter at være indlært i kontrolpanelet vil udvidelsesmodulet automatisk sende tilsynssignaler hver 20 til 30 sekunder.

### **Forbindelse til Hybrid-panelet**

* Før tilslutning, sørg for at strømforsyningen er afbrudt, og at panelbatteriets afbryder er skubbet til OFF-position.
* For at hjælpe med kabelforbindelser er terminalblokke på hvert systemmodul farvekodede.

| <mark style="color:rød;">**røde**</mark>  | **VDD**  |
| ----------------------------------------- | -------- |
| **Sort**                                  | **GND**  |
| <mark style="color:gul;">**Gul**</mark>   | **485A** |
| <mark style="color:grøn;">**Grøn**</mark> | **485B** |

* For optimal kommunikation af den kablede forbindelse mellem kontrolpanelet og de tilsluttede BUS-enheder, skal du sikre, at den fjerneste BUS-enheds kommunikations-jumper og kontrolpanelets J53-jumper er sat til ON for at fungere som terminationsmodstand. Sørg for kun at aktivere de nævnte 2 jumperafbrydere, og sæt ikke jumperafbryderne til ON for andre mellemliggende BUS-enheder.
* WEPC-1 serien kan forbindes til og forsynes enten af kontrolpanelet via BUS-terminalen eller af ekstern strøm via 12V-adapteren. Hvis udvidelsesmodulet bruger ekstern strøm, skal du sørge for at omgå den røde VDD-terminal på kontrolpanelet ved hjælp af Wago 221 stikforbinder.
* Forkerte forbindelser vil resultere i fejl eller fejlagtig drift. Inspicer ledningsføringen og sikre korrekte forbindelser, før du tænder for strømmen.
* Følgende diagram viser, hvordan WEPC-1 er forbundet til og forsynes af Hybrid-panelet.

![](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FpZqUm8Zamq0sZpyiS3Lo%2F3.jpeg?alt=media)

* Følgende er forbindelsen af WEPC-1B til Hybrid-panelet, hvor WEPC-1B forsynes af den eksterne strømkilde.

![](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FBLroFOX9MZg3eb5G0AhZ%2F4.jpeg?alt=media)

{% hint style="warning" %}
*-Sørg for at omgå den røde VDD-terminal på kontrolpanelet ved hjælp af den medfølgende Wago 221 stikforbinder. Forbind VDD-terminalen til den næste BUS-enhed (eksempelvis VST-892-BUS), som forsynes af Hybrid-panelet.*

*-Den afmonterbare udformning af BUS-terminalen forbedrer installations-effektiviteten. Før ledningsføring kan du fjerne terminalblokkene fra enheden for nemmere håndtering og sætte dem i igen efter ledningsføring. Når du geninstallerer terminalblokkene tilbage på printet, skal du sørge for at installere dem i samme retning for at undgå potentielle farer.*
{% endhint %}

### **Kom godt i gang**

Efter at have forbundet udvidelseskortet til Hybrid-panelet og fuldført enheds-ledningsføringen, fortsæt venligst til indlæring og programmering af power switch-sensor.

#### ***\* Indlæring***

**Trin 1.** Forbind udvidelsesmodulet til kontrolpanelet. Tænd derefter for kontrolpanele&#x74;**.**

**Trin 2.** Klik på “**Indlæring**” for at gå ind på indlæringssiden.

**Trin 3.** Klik på “**Start**” for at gå ind i indlæringstilstand.

**Trin 4.** Klik **“Tilføj”** for at inkludere udvidelsesmodulet i panelet.

**Trin 5.** Hvis udvidelsesmodulet er blevet indlært i systemet, vil den tilføjede enhed blive vist i afsnittet "Indlærte enheder". Enhedstypen vil blive vist som "Expander".

#### ***\* Programmering af Power Switch-sensor***

Efter at det programmerbare output-udvidelsesmodul er tilføjet, fortsæt til programmering af Power Switch-sensor.

**Trin 1.** Klik på Wired Sensor for at gå ind på denne webside. Du vil se Expanders nederst på siden.

**Trin 2.** Klik på “Rediger” ved slutningen af expander-registreringen.

**Trin 3.** Vælg og tildel udgangsbryderen for hver zone.

* **Type**: Vælg for at aktivere power-bryderen for hver zone fra Types rullemenu. Standardindstillingen er "Deaktiveret" og du kan vælge at tildele den tørre kontakt-relæudgangs power-bryder til en zone ved at vælge "Power Switch".

**Trin 4.** Klik “**OK**” for at gemme ændringerne, når du er færdig. Alternativt klik på “**Gen**indt” for at indtaste alle oplysninger igen.

**Trin 5.** Hvis processen er vellykket, vil skærmen vise “**Opdateret med succes.**” Power-bryderen vil blive tildelt et specifikt område og zone.

**Trin 6.** Klik på “PSS Control” under Enhedsstyring, og du vil komme ind på **Power Switch Sensor** webside.

**Trin 7.** Under denne side kan du tænde eller slukke power-bryderen for hver zone.

**Trin 8.** Du kan også redigere dine enhedsindstillinger og oplysninger. Klik på “**Rediger**” i slutningen af enhedsregistreringen og klik på “OK” for at gemme ændringer, når du er færdig.

#### ***\* Identifikation***

Funktionen "Identificer" bruges til at lokalisere en specifik BUS-enhed i det BUS-koblede system. Denne funktion hjælper med at skelne, hvilken enhed der er hvilken, især i en stor installation med mange BUS-enheder.

For at lokalisere det programmerbare output-udvidelsesmodul i BUS-systemet:

**Trin 1.** På Hybrid-panelets webside, klik på "Identificer" under enhedslisten efter Expanderens enhedskolonne-registrering.

![](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FKJqhDFvWZlxirK2z3Ica%2F5.png?alt=media)

**Trin 2.** Hvis det programmerbare output-udvidelsesmodul modtager signalet fra Hybrid-panelet, vil websiden vise en succesmeddelelse, og WEPC-1(B)'s power-LED-indikator vil blinke 10 gange for at angive dens placering for brugeren.

{% hint style="warning" %}
Hvis en timeout-meddelelse vises på websiden, betyder det, at det programmerbare output-udvidelsesmodul ikke modtog signalet fra panelet.
{% endhint %}

Kontroller venligst, om WEPC-1(B) er korrekt tilsluttet panelet inden for passende ledningsafstand.

#### ***\* Walk Test***

* For at sikre, at det programmerbare output-udvidelsesmodul kan kommunikere med panelet efter det er indlært, sæt kontrolpanelet i Walk Test-tilstand og tryk på Test-knappen på WEPC-1(B) for at sende et testsignal til kontrolpanelet.
* Når panelet modtager testsignalet, vil det bippe én gang og vise WEPC-1(B)'s oplysninger tilsvarende øverst på enhedslisten.

{% hint style="warning" %}
Hvis der ikke er noget svar fra panelet efter tryk på testknappen, betyder det, at panelet ikke modtog testsignalet fra enheden.
{% endhint %}

Kontroller venligst, om WEPC-1(B) er korrekt tilsluttet panelet inden for passende ledningsafstand.

### **PGM-ledningsføring**

* PGM-porten kan fungere som tør kontakt-relæudgang.
* Som standard er N.C og COM sat som kortsluttede.
* Du kan sætte N.O. og COM som kortsluttet ved at tænde power-bryderen via programmeringssiden.

&#x20;                                          **Standardindstilling**                          **Indstilling via programmeringsside**

![](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FCL6v7OYT0P7TEK3KbK1c%2F6.jpeg?alt=media) ![](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F7vqV5rFvezlQ2Iq1qAdF%2F7.jpeg?alt=media)

### **Hvordan man monterer det programmerbare output-udvidelsesmodul**

![](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Ficgb6Z26pTYdAAAQmjkb%2F8.jpeg?alt=media)

Det programmerbare output-udvidelsesmodul kan monteres på væggen som nedenstående trin:

* Løsne den nederste fastgørelsesskrue og fjern frontdækslet,
* Ved hjælp af hullerne på det programmerbare udvidelseskort som skabelon, marker borehullerne på væggen.
* Bor huller på de markerede steder på væggen. Indsæt rawlplugs hvis nødvendigt.
* Skru basen fast på monteringsstedet.
* Sæt frontdækslet på igen, og stram den nederste fastgørelsesskrue.
