# VESTA-336

**SD-32-HM-SC**

## **Røgalarmserie**

<figure><img src="https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Fz7pTLPoUz7poSkvjdJph%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=7d42f2f1-634a-458a-bdce-225c94d62e56" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

SD-32-serien er en trådløs røgalarm designet til at beskytte dig mod potentielle brandfarer. Røgalarmen bruger multikriterie-sensorteknologi til at skelne mellem hurtigt brændende flammer og langsomt glødende brande, samtidig med at den inkluderer intelligent teknologi til at skelne mellem madlavningsrøg og reelle livstruende husbrande, hvilket nærmest eliminerer falske alarmer.

Ud over evnen til røgdetektion kan modeller med varmeføler rapportere temperatur til brugeren. Modeller med indbygget PIR-bevægelsessensor kan registrere bevægelser. SC-modellen kan forbindes med andre røgalarmer i alarmsystemet og vil udløse alarm, når en hvilken som helst røgalarm i systemet aktiveres.

SD-32-seriens modeller er listet som følger:

<figure><img src="https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FWlY29Hmy7PpZ8MWGK2zc%2F10.png?alt=media&#x26;token=62a3c0a2-a262-4083-a287-40d2adb2496f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## ***Deleidentifikation***

![](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FelDrz7ER9hhLREVuyjaX%2F1.png?alt=media)

**1. LED-indikator / Testknap**

**Rød LED**

* Hurtig blink: Alarm.
* Bliver ved med at blinke hvert 1. sekund: Røgalarm i alarmlydløs-tilstand.
* Blinker hvert 2. sekund: Røgdetektor under opvarmning og kalibreringsproces.
* Blinker hvert 4. sekund med orange LED: batteri tømt.
* Bliver kortvarigt tændt: Når Lær-knappen trykkes for at se, om enheden fungerer normalt.
* Tændes kortvarigt: Sender signal.

**Orange LED**

* Blink hvert sekund: Kalibrering mislykkedes.
* Blinker hvert 4. sekund med RØD LED: batteri tømt.
* Blinker hvert 5. sekund: Røgregistrering mislykkedes eller enhed fungerer ikke korrekt.
* Blinker hvert 45. sekund: Lav batteritilstand

**Lær-/Testknap**

* Tryk på knappen én gang for at:
  * Sende et testsignal.
  * Kontrollere røgdetektionskammeret.
  * Stille alarmen, når røgalarmen er i alarmtilstand.
  * Sender en læringskode. **(For ikke-SC model)**
* Hold knappen nede i 3 sekunder for at sende alle læringskoder. **(For SC model)**
* Tryk og hold knappen i 10 sekunder for at gå ind i kalibreringsprocessen.

2. **IR-linse (kun SD-32-HM/-HM-SC)**
3. **Summer**
4. **Batterirum**
5. **Hægter**
6. **Fastgørelsesskrue til batterirumsdæksel**
7. **Monteringsbeslag**
8. **Monteringshuller**
9. **Monteringsark**

## **Funktioner**

### ***Batteri***

* Tre CR123 3V lithiumbatterier bruges til at forsyne røgalarmen med strøm.
* Røgalarmen har en idiotsikker mekanisme, der forhindrer lukning af dækslet uden først at installere batterierne. Tryk ned i tappen og indsæt tre nye batterier i rumfanget.
* Røgalarmen vil automatisk kontrollere batterispændingen hvert 25. sekund. Hvis lavt batteri registreres 2 gange i træk, vil røgalarmen sende et signal om lavt batteri og gå ind i lavbatteritilstand.
* I lavbatteritilstand vil signal om lavt batteri blive sendt sammen med de normale signaltransmissioner; den orange LED vil blinke én gang hvert 45. sekund.
* Den røde og orange LED vil blinke én gang hvert 4. sekund, når batteriet er udtømt.

{% hint style="warning" %}
Bemærk:

Når batterierne udskiftes, efter fjernelse af de gamle batterier, tryk på testknappen to gange for at aflade fuldstændigt før indsættelse af nye batterier.
{% endhint %}

## ***Kom godt i gang***

**Trin 1.** Indsæt tre CR123 3V lithiumbatterier for at tænde røgalarmen. Orienter batteriet i henhold til polariteten i batterirummet før indsættelse.

**Trin 2.** Røgalarmen vil afgive 2 korte bip og begynde **opvarmning i 1 minut**. Den røde LED vil blinke hvert 2. sekund. **Trin 3.** Når røgalarmen har gennemført opvarmning, vil den afgive et bip for at angive, at den er gået ind i kalibreringstilstand. Den **kalibrerings**

tilstand varer i **1 minut** (Hvis kalibreringen mislykkes, vil røgdetektoren forsøge at kalibrere igen; kalibreringstilstanden vil vare højst 9 minutter). Det røde LED-lys vil fortsætte med at blinke hvert andet sekund under kalibreringen.

**Trin 4.** Når kalibreringen er fuldført, vil røgdetektoren afgive 2 korte bip og slukke LED'en for at vende tilbage til normaltilstand.

{% hint style="warning" %}
Bemærk:

Hvis kalibreringen mislykkes, vil røgalarmen bippe kontinuerligt. Fjern venligst batteriet, tryk på testknappen to gange for at sikre fuld afladning, og indsæt derefter batterierne igen for at forsøge igen fra trin 1.
{% endhint %}

Efter opvarmnings- og kalibreringsprocessen er gennemført med succes, kan du fortsætte til læring.

**Trin 5.** Sæt kontrolpanelet i læringstilstand. Se kontrolpanelets manual for detaljer.

**Trin 6.** **(For ikke-SC model)** Tryk på lær/test-knappen én gang for at sende læringskoden.

**(For SC model)** Hold lær/test-knappen inde i 3 sekunder for at sende alle læringskoderne.**.**

**Trin 7.** Tilføj straks den/det registrerede sensor(er) til kontrolpanelet.

{% hint style="warning" %}
Bemærk:

For SC-modellen vil røgdetektoren afgive et to-tonet bip ved modtagelse af bekræftelse fra kontrolpanelet for læringskode til røg-/temperatursensor.
{% endhint %}

## ***Test af røgalarmen***

Ved at trykke på testknappen på røgalarmen kan du teste, om røgalarmen fungerer normalt.

* Hvis røgdetektoren fungerer normalt, vil det røde LED-lys være tændt i 2 sekunder efterfulgt af et dobbelt-tone pip.
* Hvis summeren afgiver totoners bip 3 gange, er "**Optisk kammer**" på røgalarmen enten snavset eller defekt.
* ***Testtilstand for IR-funktion*****&#x20;(kun SD-32-HM/-HM-SC)**
  * Enhedens PIR-bevægelsessensor kan sættes i testtilstand ved at trykke på testknappen. Hver gang testknappen trykkes, sender enheden et testsignal til kontrolpanelet for radiosignaltest og går ind i testtilstand i 3 minutter. Den forlader automatisk testtilstand efter 3 minutter og vender tilbage til normaltilstand. I testtilstand er sovetimeren deaktiveret, og LED-indikatoren vil blinke hver gang en bevægelse registreres.
* ***Sovetimer for IR-funktion*****&#x20;(kun SD-32-HM/-HM-SC)**
  * Enhedens PIR-bevægelsessensor har en “**dvaletid**” på cirka 40 sekunder for at spare strøm. Efter at have transmitteret en registreret bevægelse, vil PIR ikke retransmittere i 40 sekunder. På denne måde vil kontinuerlig bevægelse foran en PIR ikke unødigt tømme batteriet.
* ***Overvågning***
  * Røgalarmen vil sende et overvågningssignal for regelmæssigt at rapportere sin tilstand i henhold til brugerindstillinger. Fabriksindstillingen for interval er 30\~50 minutter.
* ***Temperaturdetektion*****&#x20;(kun SD-32-HM/-HM-SC)**
  * Temperatursensoren måler temperaturen hvert 10. sekund og sender temperaturmålingen til kontrolpanelet hver 30–33 minutter.
  * Brugere kan også trykke på testknappen én gang for manuelt at sende den aktuelle temperaturmåling.
* ***Alarmaktivering***

Røgalarmen vil aktivere brandalarm, når røgdetektion udløses. Modeller med varmeføler vil også aktivere alarm ved registrering af høj varme. Når en alarm aktiveres, vil røgalarmen sende alarmsignal og udløse alarm med sin indbyggede summer.

**Røgdetection:**

* Røgalarmen kontrollerer røgkoncentrationen hvert 8. sekund
* Alarmen aktiveres, når røgkoncentrationen overstiger detektionsgrænsen, og vil fortsætte, indtil røgkoncentrationen falder under alarmgrænsen.
* Den røde LED vil blinke hurtigt under alarm.

**Varmeføling: (kun SD-32-HM/-HM-SC)**

* Røgalarmen kontrollerer temperaturen hvert 10. sekund. Alarmen vil blive aktiveret under følgende forhold:
  * Når temperaturen stiger med 8,25 °C pr. minut (stigningshastighed).
  * Når temperaturen overstiger 57,25 °C (høj varme).
* Den røde LED vil blinke hvert sekund under alarm. Røgdetektoren vil kun stoppe alarmen, hvis temperaturen falder under alarmgrænsen:
* Hvis alarmen blev udløst af stigningstaktsbetingelsen (8,25°C pr. minut eller mere), skal temperaturen falde til 4°C under den højeste registrerede temperatur, for at detektoren ophører med at alarmere.
* Hvis alarmen blev udløst af høj varme-betingelsen (57,25°C), skal temperaturen falde under 49°C for at røgdetektoren ophører med at alarmere.
* Røgdetektoren vil sende et gendannelsessignal, hvis der ikke registreres røg eller høj varme i 160 sekunder.
* Hvis alarmtilstanden fortsætter, vil røgalarmen gensende alarmsignal hvert 2. minut.

**IR-detektion: (kun SD-32-HM/-HM-SC)**

* Røgalarmen vil sende signal til kontrolpanelet, hvis der registreres bevægelse inden for IR-detektionens rækkevidde. Summeren vil ikke lyde, og LED’en vil ikke blinke. Se venligst dit kontrolpanel for detaljer.
* ***Forbindelse mellem enheder*****&#x20;(kun SD-32-HM-SC)**
  * Røgdetektoren er forbundet med andre røgdetektorer i alarmsystemet. Når en røgdetektor aktiverer alarm, vil kontrolpanelet underrette andre røgdetektorer om også at udløse alarm, selvom de endnu ikke har registreret røg. Alarmlængden vil være i overensstemmelse med kontrolpanelets indstilling.
  * Afbrydelse af systemet vil stoppe alarmen fra andre røgdetektorer, som er aktiveret af kontrolpanelet. Alarmen udløst af den røgdetektor, der detekterer røg, vil kun stoppe, når røgkoncentrationen falder under alarmgrænsen.
  * Tryk på testknappen på en røgdetektor vil kun slå alarmen fra for den specifikke røgdetektor, men kan ikke slukke alarmerne for alle tilkoblede røgdetektorer.
* ***Alarmlydløs***
  * Når røgdetektoren alarmerer, vil tryk på testknappen sætte røgdetektoren i alarmlyddæmpningsmodus for at dæmpe alarmen i 9 minutter. Summeren stopper kun med at lyde efter at alarmen har været aktiveret i mindst 1 minut. Hvis knappen trykkes før alarmtiden når 1 minut, vil røgdetektoren vente, indtil alarmtiden har nået 1 minut, før alarmen dæmpes.
  * I løbet af den 9-minutters alarmlyddæmpningsperiode vil den røde LED blinke én gang per sekund. Røgdetektoren vil fortsætte med at overvåge røgkoncentrationen i løbet af alarmlyddæmpningsperioden:
  * Efter den 9-minutters alarmlyddæmpningsperiode er udløbet, hvis røgkoncentrationen er faldet under alarmgrænsen, vil røgdetektoren afgive et 2-toners bip og vende tilbage til normal drift uden at udløse alarm.
  * Hvis røgkoncentrationen stadig overstiger alarmgrænsen, vil røgalarmen begynde at alarmere igen.
  * Hvis røgkoncentrationen fortsætter med at stige under alarmlyddæmpningsperioden og overstiger en anden alarmgrænse, vil røgdetektoren begynde at alarmerer igen. En alarm udløst ved overskridelse af den anden alarmgrænse kan ikke dæmpes ved at trykke på testknappen.
* ***Genkalibrering***

Da driftsforholdene for røgalarmen kan ændre sig efter at være installeret i nogen tid, kan du ønske at genkalibrere røgalarmen for at tage en ny røgdetektionstærskelværdi og sikre optimal ydeevne. For at gøre dette:

* Hold testknappen nede i 10 sekunder og slip, når røgalarmen afgiver 2 bip. Enheden vil afgive endnu et bip efter 5 sekunder og begynde kalibrering. Den røde LED vil blinke hvert 2. sekund som indikation.
* Kalibreringsprocessen varer i **1 minut** (Hvis kalibreringen mislykkes, vil røgdetektoren forsøge kalibrering igen, kalibreringstilstanden varer højst 9 minutter).
* Når kalibreringen er færdig, vil røgdetektoren afgive et to-tonet bip. Den røde LED vil stoppe med at blinke for at angive, at den er tilbage i normaltilstand.
* Hvis kalibreringen mislykkes, vil røgalarmen bippe kontinuerligt, og den orange LED vil blinke hvert sekund. Fjern venligst batteriet, tryk på testknappen to gange for fuldt ud at aflade, og indsæt derefter batterierne igen for at genstarte røgalarmen.

## **Installation**

![Mindst 60 cm fra væggen](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FNUOKCmbX25G5B2FNdlVY%2F18.png?alt=media)

![Øverst i en trappe](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FyEb9J6bljAYnmK6JhQJd%2F16.png?alt=media)

### ***Installationsvejledning***

Det anbefales, at installationsstedet er i centerområdet af loftet.

Placer ikke detektoren følgende steder:

1. Køkkenet – Røg fra madlavning kan forårsage en uønsket alarm.
2. Tæt på en ventilator, lysstofrør eller aircondition - luftstrømme fra disse kan påvirke detektors følsomhed.
3. Tæt på loftsbjælker eller over et skab – stillestående luft i disse områder kan påvirke detektorens følsomhed.
4. I spidsen af en ”**A**” rammetype loft.

### ***Installationsanbefaling***

* **Det anbefales at installere røgalarmen på følgende steder.**
  * I et loftsområde med frit udsyn over dens detektionsdækning, uden forhindringer fra apparater og møbler.
  * Tæt ved indgangen til et rum eller hus for at overvåge indgangsaktivitet.
* **Begrænsninger**
  * Installer ikke røgalarmen i direkte sollys.
  * Undgå at installere røgalarmen i områder, hvor apparater kan forårsage hurtige temperaturændringer i detektionsområdet, f.eks. aircondition, varmeapparater osv.
  * Undgå store forhindringer i detektionsområdet.
  * Sig ikke direkte mod varmekilder f.eks. brande eller kedler, og ikke over radiatorer.
  * Undgå bevægelige genstande i detektionsområdet, f.eks. gardiner, væghængninger osv.
* Tryk på testknappen for at gå ind i testtilstand. Gå rundt i det beskyttede område og bemærk, hvornår LED'en tænder, og kontroller, at detektionsdækningen er tilstrækkelig.
* Når detektionsdækningen vurderes tilfredsstillende, er installationen nu fuldført.

## ***Montering af røgalarmen***

**Trin 1.** Indsæt tre CR123A lithiumbatterier. Orienter batterierne i henhold til indikationen for polaritet i batterirummet.

Hvis batterierne ikke er installeret, kan batterirummet ikke lukkes, og røgalarmen kan ikke installeres.

**Trin 2.** Efter batterierne er isat, vil røgalarmen afgive 2 korte bip og begynde opvarmningsprocessen i 1 minut. LED’en vil blinke hvert 2. sekund. Når opvarmningsprocessen er afsluttet, vil røgalarmen afgive 2 korte bip og slukke LED’en for at vende tilbage til normaltilstand.

**Trin 3.** Før du installerer enheden, tryk på testknappen for at teste, om røgalarmen fungerer normalt. Tjek at den røde LED lyser i 2 sekunder efterfulgt af et to-tone bip.

**Trin 4.** Placer røgdetektoren på det ønskede monteringssted.

**Trin 5.** Tag monteringsarket ud, som er inkluderet i pakken. Billedets størrelse svarer til røgdetektorens faktiske størrelse, og den perforerede udformning gør det nemt at rive arket af efter installation.

**Trin 6.** Placer arket tæt mod loftet og brug de fire huller som skabelon til at bore huller og indsætte rawlplugs efter behov.

Sørg for, at rawlplugs sidder plan med monteringsfladen.

**Trin 7.** Placer monteringsbeslaget oven på monteringsarket og skru det fast på væggen/loftet.

**Trin 8.** Røgdetektoren har 4 kroge på sit bagdæksel. Hold røgdetektoren forsigtigt og juster de 4 riller på monteringsbeslaget med de 4 kroge.

**Trin 9.** Drej med uret for at låse krogen.

**Trin 10.** Installationen er nu fuldført. Du kan nu fjerne monteringsarke&#x74;**.**

* Røgalarmen er designet til at blive monteret i loftet. Den ideelle monteringshøjde for røgalarmen er 3 meter. Montering over 3 meter kan påvirke detektionsydelsen. **(kun SD-32-HM/-HM-SC))**
* Bevægelsesdetektoren giver detektionsdækning i en 360° cirkel med 6 meters diameter. Se venligst figurerne nedenfor for installationsdetaljer

<figure><img src="https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FGpyZu4p426ks8JV8zqlq%2F10.png?alt=media&#x26;token=c221e9c0-d0b3-486e-8c6a-4b7b477ef0e1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* Når den er monteret i loftet, har PIR bedre detektionsydelse mod horisontal bevægelse.

<figure><img src="https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FsmKCqkvHMlKprdJ5aWzK%2F11.png?alt=media&#x26;token=542983b1-4254-493e-bfb2-e055cab9cc4a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## **Vedligeholdelse & rengøring**

Regelmæssig vedligeholdelse og rengøring vil hjælpe med at holde din røgalarm i god stand.

* Test røgdetektoren ugentligt for at bekræfte, at alarmen lyder og indikatorerne fungerer korrekt.
* Rengør røgalarmen mindst hver 6. måned.
  * Støvsug forsigtigt snavs/støv/små partikler, der har samlet sig i røgdetektionskammeret og spalterne.
  * Rengør kapslingen ved at tørre den grundigt af med en fugtig klud og tør efter. Få ikke vand ind i alarmen.
  * Brug aldrig rengøringsmidler, vaskemidler eller opløsningsmidler på detektoren.
* Undgå at spraye luftfrisker, hårspray eller andre aerosoler i nærheden af røgalarmen.
* Må ikke males eller modificeres under nogen omstændigheder.

**Udløb**

Røgalarmen har en maksimal levetid på **10 år** fra installationsdatoen. Du bør udskifte røgalarmen umiddelbart efter 10 års service.

Det anbefales at skrive "Udskift inden"-datoen (10 år fra installationsdatoen) på bagsiden af detektoren før installation.
