# VESTA-305

**WEPC-1**

## &#x20;**Serie Programmerbar Output Udvidelsesmodul**

<figure><img src="https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FJ2PyG4ZVvyUFvHYYeon1%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=fe36d1d7-dd18-4446-911e-31474654a85c" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## **Introduktion**

WEPC-1 Serien Programmerbar Output Udvidelsesmodul er designet til at levere programmerbar udgang til Hybrid-panelet. Forbundet til Hybrid-panelet via BUS-forbindelse indeholder det 4 programmerbare relæudgange, som kan bruges i forbindelse med kompatible paneler. WEPC-1 Serien er udstyret med et eget kabinet, som har tamper-beskyttelse og LED-statusindikatorer.

**WEPC-1 Serien Programmerbar Output Udvidelsesmodul inkluderer følgende modeller:**

**WEPC-1** – Programmerbar Output Udvidelsesmodul

**WEPC-1B** – Programmerbar Output Udvidelsesmodul med genopladeligt batteripakke

## **Identificering af dele**

**Frontvisning** **Bagsidevisning**

![Intern visning](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FyvH1ScdgXjFqL51eDCT5%2F1.jpeg?alt=media)

1. **Power LED (Rød)**

&#x20;      Tændt – Strømforsynet af en 12V strømforsyningsadapter eller Hybrid-panelet.

&#x20;      Slukket – Når strømmen er slukket, eller når den er drevet af genopladeligt batteri.

2. **Zone 1\~4 LED (Rød)**

&#x20;      Den tilsvarende zone-LED vil lyse, når den tørre kontakt-relæudgangsbryder er tændt, og LED-lyset vil slukke, når bryderen slukkes.

3. **Transmission LED (Rød)**

&#x20;      Lyser, når forbindelsen mellem udvidelsesmodulet og kontrolpanelet er normal.

4. **Afsprængningsområde**

&#x20;     Når udvidelsesmodulet bliver tvangsfjernet fra monteringsstedet, vil området løsne sig og tillade, at tamper-kontakten aktiveres.

5. **Tamper-kontakt (Til vægmontering)**

Udvidelsesmodulet er beskyttet af tamper-kontakten mod enhver uautoriseret fjernelse fra monteringsstedet.

6. **Monteringshuller**
7. **Kableringshul**
8. **Batteritilkoblingsklemme (kun for WEPC-1B)**

&#x20;      Til tilslutning af den genopladelige batteripakke til PCB'en.

9. **Terminationsmodstand Jumper-afbryder (J3)**

Når udvidelsesmodulet er forbundet som den fjerneste BUS-enhed på en BUS-linje, skal du sætte udvidelsesmodulets terminationsmodstand-jumper og den første BUS-enheds (normalt Hybrid-panelets) jumper til ON for at fungere som terminationsmodstande. Den tilkoblede BUS-linjens kommunikationsevne vil blive forbedret.

* Sæt jumperen i OFF ved at fjerne jumperforbindelsen eller "parkere" jumperforbindelsen på én pind.
* Sæt hoppekontakten til ON ved at lade hoppeforbindelsen hvile på begge ben.

10. **Genopladelig batteripakke (Kun for WEPC-1B)**
11. **DC-stik**

Til DC 12V switching strømtilslutning.

&#x20;     For at levere stabil og tilstrækkelig strøm til at oplade de genopladelige batterier til WEPC-1B anbefales det kraftigt at bruge en 12V/1A switching strømadapter.

12. **Afmonterbar BUS-terminal**
13. **Tør kontakt relæ PGM udgangsterminal**
14. **Tamper-kontakt (Til kabinetsdæksel)**

&#x20;      Udvidelsesmodulet er beskyttet af tamper-kontakten mod enhver uautoriseret åbning af kabinettet. Når kabinettets dæksel åbnes, vil tamper-kontakten blive aktiveret.

15. **Reset-knap (Reserveret til internt brug)**
16. **Testknap**

&#x20;      Tryk på testknappen for at sende et testsignal til kontrolpanelet.

## **Strømforsyning**

* Udvidelsesmodulet forsynes af Hybrid-panelet, som kan levere en 13,5V strømkilde til udvidelsesmodulet. Derudover anbefales det at bruge en ekstern strømadapter (12V), når det er tilsluttet belastninger, der kræver højere strømforbrug.
* Når strømforsyningen fra adapteren afbrydes og genoprettes, vil udvidelsesmodulet henholdsvis sende et AC-fejl-signal og et genskabelsessignal til kontrolpanelet.

## **Genopladelig batteripakke (kun for WEPC-1B)**

* For WEPC-1B er en Ni-MH genopladelig batteripakke forudinstalleret i udvidelsesmodulet for at fungere som backup i tilfælde af strømsvigt.
* Tilslut venligst batteripakken manuelt til PCB'en for at bruge den som backup-strømkilde og/eller for at oplade den automatisk, når strøm er tilsluttet fra adapteren eller Hybrid-panelet.

{% hint style="warning" %}
Bemærk:

Før du tilslutter batteripakken, skal du sikre dig, at DC-jackens og/eller BUS-terminalens strøm er slukket. Det anbefales kraftigt at bruge en 12V/1A switching strømadapter for at levere stabil og tilstrækkelig strøm til at oplade batterierne.
{% endhint %}

* Når den genopladelige batteripakke er lav på strøm, vil udvidelsesmodulet sende et lavt batterisignal til kontrolpanelet. Når batterierne er blevet opladet, vil det også sende et batteri-genoprettelsessignal til kontrolpanelet.

## **Tamperbeskyttelse**

WEPC-1Series har to sabotageswitche; hver har en forskellig funktion.

* Tamper-kontakten for kabinettets dæksel er placeret foran på printet. Den er i normal position, når kabinettet er lukket. Tamper-overtrædelse sker, når kabinettet åbnes, hvor tamper-kontakten frigives (Tamper åbnet).
* Tamper-kontakten til vægmontering er placeret bag på printet. Den er i normal position, når modulet er korrekt monteret på væggen. Tamper-overtrædelse sker, når modulet tvangsfjernes fra monteringsstedet; området løsner sig og tillader, at tamper-kontakten aktiveres.
* Tamper betragtes som udløst, hvis en hvilken som helst af tamperne er åbnet. Tamper betragtes kun som genoprettet, når begge tamper er i lukket tilstand.

## **Overvågningssignal**

* Efter at være indlært i kontrolpanelet vil udvidelsesmodulet automatisk sende tilsynssignaler hver 20 til 30 sekunder.

## **Forbindelse til Hybrid-panelet**

* Før tilslutning, sørg for at strømforsyningen er afbrudt, og at panelbatteriets afbryder er skubbet til OFF-position.
* For at hjælpe med kabelforbindelser er terminalblokke på hvert systemmodul farvekodede.

<figure><img src="https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FiJeVCYom3KCrTdvJ1owE%2F10.png?alt=media&#x26;token=e46b8d8d-470b-4b9e-a2c2-64e37c997aa3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* For optimal kommunikation af den kablede forbindelse mellem kontrolpanelet og de tilsluttede BUS-enheder, skal du sikre, at den fjerneste BUS-enheds kommunikations-jumper og kontrolpanelets J53-jumper er sat til ON for at fungere som terminationsmodstand. Sørg for kun at aktivere de nævnte 2 jumperafbrydere, og sæt ikke jumperafbryderne til ON for andre mellemliggende BUS-enheder.
* WEPC-1 serien kan forbindes til og forsynes enten af kontrolpanelet via BUS-terminalen eller af ekstern strøm via 12V-adapteren. Hvis udvidelsesmodulet bruger ekstern strøm, skal du sørge for at omgå den røde VDD-terminal på kontrolpanelet ved hjælp af Wago 221 stikforbinder.
* Forkerte forbindelser vil resultere i fejl eller fejlagtig drift. Inspicer ledningsføringen og sikre korrekte forbindelser, før du tænder for strømmen.
* Følgende diagram viser, hvordan WEPC-1 er forbundet til og forsynes af Hybrid-panelet.

![](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FAoQx2tqyvOZkEQKUlvMM%2F3.jpeg?alt=media)

* Følgende er forbindelsen af WEPC-1B til Hybrid-panelet, hvor WEPC-1B forsynes af den eksterne strømkilde.

![](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F6poGZKKfBxJSErw4dtSQ%2F4.jpeg?alt=media)

{% hint style="warning" %}
Bemærk:

* *Sørg for at omgå den røde VDD-terminal på kontrolpanelet ved hjælp af den medfølgende Wago 221 samlekonnektor. Forbind VDD-terminalen til den næste BUS-enhed (f.eks. VST-892-BUS), der forsynes af Hybridpanelet.*
* *Den afbrydelige udformning af BUS-terminalen forbedrer installations-effektiviteten. Før ledningsføring kan du fjerne terminalblokke fra enheden for nemmere håndtering og sætte dem i igen efter ledningsføringen. Når du geninstallerer terminalblokkene på printet, skal du sikre, at de monteres i samme retning for at undgå potentielle farer.*
  {% endhint %}

## **Kom godt i gang**

Efter at have forbundet udvidelseskortet til Hybrid-panelet og fuldført enheds-ledningsføringen, fortsæt venligst til indlæring og programmering af power switch-sensor.

### ***Indlæring***

**Trin 1.** Forbind udvidelsesmodulet til kontrolpanelet. Tænd derefter for kontrolpanele&#x74;**.**

**Trin 2.** Klik på “**Indlæring**” for at gå ind på indlæringssiden.

**Trin 3.** Klik på “**Start**” for at gå ind i indlæringstilstand.

**Trin 4.** Klik **“Tilføj”** for at inkludere udvidelsesmodulet i panelet.

**Trin 5.** Hvis udvidelsesmodulet er blevet indlært i systemet, vil den tilføjede enhed blive vist i afsnittet "Indlærte enheder". Enhedstypen vil blive vist som "Expander".

### ***Strømafbryder Sensorprogrammering***

Efter at det programmerbare output-udvidelsesmodul er tilføjet, fortsæt til programmering af Power Switch-sensor.

**Trin 1.** Klik på Wired Sensor for at gå ind på denne webside. Du vil se Expanders nederst på siden.

**Trin 2.** Klik på “Rediger” ved slutningen af expander-registreringen.

**Trin 3.** Vælg og tildel udgangsbryderen for hver zone.

* **Type**: Vælg for at aktivere power-bryderen for hver zone fra Types rullemenu. Standardindstillingen er "Deaktiveret" og du kan vælge at tildele den tørre kontakt-relæudgangs power-bryder til en zone ved at vælge "Power Switch".

**Trin 4.** Klik “**OK**” for at gemme ændringerne, når du er færdig. Alternativt klik på “**Gen**indt” for at indtaste alle oplysninger igen.

**Trin 5.** Hvis processen er vellykket, vil skærmen vise “**Opdateret med succes.**” Power-bryderen vil blive tildelt et specifikt område og zone.

**Trin 6.** Klik på “PSS Control” under Enhedsstyring, og du vil komme ind på **Power Switch Sensor** webside.

**Trin 7.** Under denne side kan du tænde eller slukke power-bryderen for hver zone.

**Trin 8.** Du kan også redigere dine enhedsindstillinger og oplysninger. Klik på “**Rediger**” i slutningen af enhedsregistreringen og klik på “OK” for at gemme ændringer, når du er færdig.

### ***Identifikation***

Funktionen "Identificer" bruges til at lokalisere en specifik BUS-enhed i det BUS-koblede system. Denne funktion hjælper med at skelne, hvilken enhed der er hvilken, især i en stor installation med mange BUS-enheder.

For at lokalisere det programmerbare output-udvidelsesmodul i BUS-systemet:

**Trin 1.** På Hybrid-panelets webside, klik på "Identificer" under enhedslisten efter Expanderens enhedskolonne-registrering.

![](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FYkqZaOvDfQO2fvApYCZB%2F5.png?alt=media)

**Trin 2.** Hvis det programmerbare output-udvidelsesmodul modtager signalet fra Hybrid-panelet, vil websiden vise en succesmeddelelse, og WEPC-1(B)'s power-LED-indikator vil blinke 10 gange for at angive dens placering for brugeren.

{% hint style="warning" %}
Bemærk:

Hvis der vises en timeout-meddelelse på websiden, betyder det, at det Programmerbare Output Udvidelsesmodul ikke modtog signalet fra panelet. Kontroller venligst, om WEPC-1(B) er korrekt forbundet til panelet inden for passende ledningsafstand.
{% endhint %}

### ***Gå-test***

* For at sikre, at det Programmerbare Output Udvidelsesmodul kan kommunikere med

panelet efter det er indlært, sæt kontrolpanelet i Walk Test-tilstand og tryk på Test-knappen på WEPC-1(B) for at sende et testsignal til kontrolpanelet.

* Når panelet modtager testsignalet, vil det bippe én gang og vise WEPC-1(B)'s oplysninger tilsvarende øverst på enhedslisten.

{% hint style="info" %}
Bemærk:

Hvis der ikke er noget svar fra panelet efter tryk på testknappen, betyder det, at panelet ikke modtog testsignalet fra enheden. Kontroller venligst, om WEPC-1(B) er korrekt forbundet til panelet inden for passende ledningsafstand.
{% endhint %}

## **PGM-ledningsføring**

* PGM-porten kan fungere som tør kontakt-relæudgang.
* Som standard er N.C og COM sat som kortsluttede.
* Du kan sætte N.O. og COM som kortsluttet ved at tænde power-bryderen via programmeringssiden.

![Standardindstilling](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FuGFBsYhVUnLSizdCBza2%2F6.jpeg?alt=media) ![Indstilling via programmeringsside](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Fe5rbPTQG4h79cT5V0OLX%2F7.jpeg?alt=media)

## **Hvordan man monterer det programmerbare output-udvidelsesmodul**

![](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FRqWe6Y8IYfsS2mwVQjLU%2F8.jpeg?alt=media)

Det programmerbare output-udvidelsesmodul kan monteres på væggen som nedenstående trin:

* Løsne den nederste fastgørelsesskrue og fjern frontdækslet,
* Ved hjælp af hullerne på det programmerbare udvidelseskort som skabelon, marker borehullerne på væggen.
* Bor huller på de markerede steder på væggen. Indsæt rawlplugs hvis nødvendigt.
* Skru basen fast på monteringsstedet.
* Sæt frontdækslet på igen, og stram den nederste fastgørelsesskrue.
