# VESTA-224

**WEZC-8**

## &#x20;**Serieudvidelsesmodul**

<figure><img src="https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Fz4jhrUkn6gpHq5jLUya7%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=b558f659-75c4-4215-acd8-70952ee12f04" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## **Introduktion**

Denne installationsvejledning skal bruges i forbindelse med Hybridpanelets brugervejledning, hvortil WEZC-8 Serie-modellen er tilsluttet.

WEZC-8 Serieudvidelsesmodulet er designet til at understøtte udvidelse for Hybridpanelet. Tilsluttet Hybridpanelet via BUS-forbindelse kan det give udvidelse af op til 8 zoner på kompatible paneler. WEZC-8 Serien er udstyret med sit eget kabinet, som har sabotagesikring og LED-statusindikatorer.

**WEZC-8 Serieudvidelsesmodul inkluderer følgende modeller:**

**WEZC-8** – Udvidelsesmodul med 8 kablede zoner

**WEZC-8B** – Udvidelsesmodul med 8 kablede zoner og genopladeligt batteripakke

## **Identificering af dele**

![Frontvisning Bagsidevisning](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Ft4vgB3YEYjdIDjV7a07K%2F0.jpeg?alt=media)

![Intern visning](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FppKD9gkFJRZvwq76LBWT%2F1.jpeg?alt=media)

1. **Power LED (Rød)**

&#x20;     Tændt – Strømforsynet af en 12V strømforsyningsadapter eller Hybrid-panelet.

&#x20;     Slukket – Når strømmen er slukket, eller når den er drevet af genopladeligt batteri.

2. **Zone 1\~8 LED (Rød)**

Den tilsvarende zone-LED vil lyse, når en eller flere zoner er udløst eller har sabotage- eller maskeringstilstand.

3. **Transmission LED (Rød)**

Lyser, når forbindelse eller signaltransmission mellem udvidelsesmodulet og kontrolpanelet er normal.

4. **Afsprængningsområde**

Når udvidelsesmodulet fjernes med magt fra monteringsstedet, vil området blive løsnet, hvilket aktiverer tamper-kontakten.

5. **Tamper-kontakt (Til vægmontering)**

Udvidelsesmodulet er beskyttet af tamper-kontakten mod enhver uautoriseret fjernelse fra monteringsstedet.

6. **Monteringshuller**
7. **Kableringshul**
8. **Batteri-tilslutningsterminal (kun til WEZC-8B)**

Til tilslutning af den genopladelige batteripakke til PCB'en.

9. **Genopladelig batteripakke (kun til WEZC-8B)**
10. **Terminationsmodstand Jumper-afbryder (J3)**

Når udvidelsesmodulet er forbundet som den fjerneste BUS-enhed på en BUS-linje, skal du sætte udvidelsesmodulets terminationsmodstand-jumper og den første BUS-enheds (normalt Hybrid-panelets) jumper til ON for at fungere som terminationsmodstande. Den tilkoblede BUS-linjens kommunikationsevne vil blive forbedret.

Sæt jumperen til OFF ved at fjerne jumperforbindelsen eller ―parkere‖ jumperforbindelsen på én pin.

![](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FVArokBLwV4SvmliJ6ssG%2F2.jpeg?alt=media)

Sæt hoppekontakten til ON ved at lade hoppeforbindelsen hvile på begge ben.

![](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FcjfwJFYYC6QznyMgs1sR%2F3.jpeg?alt=media)

**11. DC-stik**

Til DC 12V switching strømtilslutning.

For at levere stabil og tilstrækkelig strøm til at oplade de genopladelige batterier til WEZC-8B anbefales det kraftigt at bruge en 12V/1A switching strømforsyningsadapter.

12. **Afmonterbar BUS-terminal**
13. **Zoneterminal & 13,5V hjælpespændingsudgangsterminal & GND-terminal**

Den typiske spænding er 13,5V, og den kan variere afhængigt af terminalens udgangsspænding.

**14. Testknap**

Tryk på testknappen for at sende et testsignal til kontrolpanelet.

15. **Reset-knap (Reserveret til internt brug)**
16. **Tamper-kontakt (Til kabinetsdæksel)**

Udvidelsesmodulet er beskyttet af tamper-kontakten mod enhver uautoriseret åbning af kabinettet. Når kabinettets dæksel åbnes, vil tamper-kontakten blive aktiveret.

## **Strømforsyning**

* Udvidelsesmodulet forsynes af Hybrid-panelet, som kan levere en 13,5V strømkilde til udvidelsesmodulet. Derudover anbefales det at bruge en ekstern strømadapter (12V), når det er tilsluttet belastninger, der kræver højere strømforbrug.
* Når strømforsyningen fra adapteren afbrydes og genoprettes, vil udvidelsesmodulet henholdsvis sende et AC-fejl-signal og et genskabelsessignal til kontrolpanelet.

### **Genopladelig batteripakke (kun til WEZC-8B)**

* For WEZC-8B er en Ni-MH genopladelig batteripakke forudinstalleret i udvidelsesmodulet for at fungere som backup i tilfælde af strømsvigt.
* Tilslut venligst batteripakken manuelt til printpladen for at bruge den som backup-strømkilde og/eller for at lade den automatisk, når strøm er tilsluttet fra adapteren eller Hybridpanelet. \<Bemærk> Før tilslutning af batteripakken, sørg for at strømmen til DC-stikket og/eller BUS-terminalen er slukket.

Det anbefales kraftigt at bruge en 12V/1A switching strømforsyningsadapter for at levere stabil og tilstrækkelig strøm til at oplade batterierne.

* Når den genopladelige batteripakke er lav på strøm, vil udvidelsesmodulet sende et lavt batterisignal til kontrolpanelet. Når batterierne er blevet opladet, vil det også sende et batteri-genoprettelsessignal til kontrolpanelet.

## **Tamperbeskyttelse**

WEZC-8 Serien har to tamper-kontakter; hver har en forskellig funktion.

* Tamper-kontakten for kabinettets dæksel er placeret foran på printet. Den er i normal position, når kabinettet er lukket. Tamper-overtrædelse sker, når kabinettet åbnes, hvor tamper-kontakten frigives (Tamper åbnet).
* Tamper-kontakten til vægmontering er placeret på bagsiden af printet. Den er i normal position, når modulet er korrekt monteret på væggen. Sabotage sker, når modulet fjernes med magt fra monteringsstedet; brydeområdet vil blive løsnet, hvilket aktiverer tamper-kontakten.
* Tamper betragtes som udløst, hvis en hvilken som helst af tamperne åbnes. Tamper betragtes kun som gendannet, når begge tampere er i lukket tilstand.

## **Overvågningssignal**

* Efter at være indlært i kontrolpanelet vil udvidelsesmodulet automatisk sende tilsynssignaler hver 20 til 30 sekunder.

## **Forbindelse til Hybrid-panelet**

* Før tilslutning, sørg for at strømforsyningen er afbrudt, og at panelbatteriets afbryder er skubbet til OFF-position.
* For at hjælpe med kabelforbindelser er terminalblokke på hvert systemmodul farvekodede.

<figure><img src="https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Fk0ja93V06yQDqw0lQmgC%2F1.png?alt=media&#x26;token=c2348c42-af18-4124-94b2-41fcef81f0ef" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* For optimal kommunikation af de tilsluttede BUS-enheder, sørg for at den fjerneste BUS-enheds

Terminalmodstand-jumperswitch og kontrolpanelets J53-jumperswitch er sat til ON for at fungere som termineringsmodstande. Sørg for kun at aktivere de to førnævnte jumperswitches, og sæt ikke jumperswitches til ON for andre BUS-enheder imellem.

* WEZC-8 serien kan tilsluttes og forsynes enten af kontrolpanelet via BUS-terminalen eller af ekstern strøm via 12V-adapteren. Hvis udvidelsesmodulet bruger ekstern strøm, skal du sørge for at omgå den røde VDD-terminal på kontrolpanelet ved hjælp af Wago 221 samlekonnektoren.
* Følgende viser WEZC-8 tilsluttet og forsynet af Hybridpanelet:

![](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FEW3fPlg2uR3NuP63Ut5i%2F4.jpeg?alt=media)

* Følgende viser tilslutningen af WEZC-8B til Hybridpanelet, hvor WEZC-8B forsynes af ekstern strømkilde.

![](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FXgbAEbGR05tXn1TEM8f8%2F5.jpeg?alt=media)

{% hint style="warning" %}
Bemærk:

* *Sørg for at omgå den røde VDD-terminal på kontrolpanelet ved hjælp af den medfølgende Wago 221 samlekonnektor. Forbind VDD-terminalen til den næste BUS-enhed (f.eks. VST-892-BUS), der forsynes af Hybridpanelet.*
* *Den aftagelige konstruktion af BUS-terminalblokke forbedrer installations-effektiviteten. Før kabelføring kan du fjerne terminalblokkene fra enheden for nemheds skyld og sætte dem i igen efter kabelføringen. Når terminalblokkene geninstalleres på printet, skal du sørge for at installere dem i samme retning for at undgå potentielle farer.*
* *Forkerte forbindelser vil resultere i fejl eller fejlagtig drift. Inspicer ledningsføringen og sikre korrekte forbindelser, før du tænder for strømmen.*
  {% endhint %}

## **Zonekabling**

* De 8 zoner kan tilsluttes for at overvåge NC (normalt lukket) eller NO (normalt åben) enheder, f.eks. PIR-sensorer, dørkontakter, røgdetektorer, vandsensorer, brandfølere, CO-sensorer, gaskogtere, varmefølere og glasbrudsdetektorer osv.
* Tilslut kablede enheder til enhver zoneterminal.
* Ledningsmål: Minimum 22 AWG, maksimum 19 AWG. Brug ikke afskærmet ledning.
* De kablede zoner understøtter Single-End-of-Line (SEOL), Double-End-of-Line (DEOL) loop-konfiguration, med valgbare modstandsværdier på 1KΩ, 2.2KΩ, 3.74KΩ, 4.7KΩ, 5.6KΩ, 6.8KΩ, 8.2KΩ, 10KΩ ohm.
* Triple end-of-line (TEOL) loop kan konfigureres i forskellige kombinationer: 4.7KΩ, 6.8KΩ,

12KΩ (modstandsværdivalg: 6.8K), 4.7KΩ/5.6KΩ, 4.7KΩ, 2.2KΩ/3KΩ (modstandsværdivalg:

4.7K), eller 4.7KΩ/5.6KΩ, 5.6KΩ, 2.2KΩ/3KΩ (modstandsværdivalg: 5.6K).

* Installer venligst modstanden(e) i enden af hver zone-loop langt væk fra kontrolpanelet. Panelet vil registrere, om kredsløbet er sikkert, åbent eller kortsluttet.
* For en NC-loop skal der være en EOL-modstand i serie med loopen.
* For en NO-loop, placer venligst en EOL-modstand i parallel (over) loopen. Se venligst følgende diagrammer for ledningseksempler.
* Hvis en zones ledningsmetode ændres, skal systemstrømmen slukkes og tændes igen for at undgå at udløse alarmen.

Se venligst følgende diagrammer for loops 1 til 10 for ledningseksempler.

### **NO/NC kabling**

Panelet kan registrere alarm for tilsvarende NO- eller NC-enheder via åbne, sikre eller kortsluttede kredsløb.

{% hint style="warning" %}
Bemærk:

Der er ingen EOL-modstand i loop 1 og loop 2
{% endhint %}

**NO/NC kabling**

![1](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FdOe5JmVPNflf2Ohw7paZ%2F6.jpeg?alt=media) ![2](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FtDIcuArKNZRTXSkFnRGD%2F7.jpeg?alt=media)

#### **Single-End-of-Line modstandskabling**

![3                                                                                                                                             4](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FxMLfnumprvQUnQ2A7gDP%2F8.png?alt=media)

![5                                                                                                                                        6](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FZk7M96zWxrACeNp5QqWY%2F9.png?alt=media)

#### **Double-End-of-Line modstandskabling**

![7                                                                                                                                               8](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FGyVYSMBF5djibeBIeJXQ%2F10.png?alt=media)

#### **Triple-EOL kabling**

![9                                                                                                                            10](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FQoEU73YpOLYULuy4V0fs%2F11.png?alt=media)

## **Kom godt i gang**

Efter at have tilsluttet udvidelseskortet til hybridpanelet og fuldført enhedskableringen, fortsæt til indlæring og zoneprogrammering.

### ***Indlæring***

**Trin 1.** Forbind udvidelsesmodulet til kontrolpanelet. Tænd derefter for kontrolpanele&#x74;**.**

**Trin 2.** Klik på ―**Indlæring**‖ for at gå ind på læringssiden.

**Trin 3.** Klik på ―**Start**‖ for at gå ind i læringstilstand.

**Trin 4.** Klik **“Tilføj”** for at inkludere udvidelsesmodulet i panelet.

**Trin 5.** Hvis udvidelsesmodulet er succesfuldt lært ind i systemet, vil den tilføjede enhed blive vist i sektionen "Learned Device". Enhedstypen vil blive vist som "Expander".

### ***Programmering af kablede zoner***

Efter at udvidelsesmodulet er tilføjet, fortsæt til programmering af kablede zoner.

**Trin 1.** Klik på Wired Sensor for at gå ind på denne webside. Du vil se Expanders nederst på siden.

**Trin 2.** Klik på "Rediger" i slutningen af udvidelsesposten.

**Trin 3.** Rediger typen af den kablede sensor, zonekabling og EOL-modstanden for hver zone.

* **Type**: Vælg typen af den kablede sensor for hver zone fra rullelisten.
* **Loop**: Vælg nummeret, der svarer til zonekablingen for hver zone fra rullelisten. På denne webside er der kabelforskrifter nedenfor til din reference.
* **Modstand**: Vælg modstanden for zonekablingen.
* **Status**: Status for hver zone — Gendannet, Tamper eller Udløst — vil blive vist her.

**Trin 4.** Klik "**OK**‖ for at gemme ændringer, når du er færdig. Alternativt klik "**Gen**t‖ for at indtaste alle oplysninger igen.

**Trin 5.** Hvis processen er succesfuld, vil skærmen vise "**Opdateret med succes.**‖ Sensoren vil blive tildelt specifikt område og zone. For at redigere enhedsindstillinger eller oplysninger, klik "**Rediger**‖ i slutningen af enhedslisten.

**Trin 6.** Du vil gå ind i **Enhedsredigering** webside.

**Trin 7.** Rediger dine enhedsindstillinger og oplysninger. Klik "OK" for at gemme ændringer, når du er færdig.

### ***Identifikation***

Funktionen "Identificer" bruges til at lokalisere en specifik BUS-enhed i det BUS-kablede system. Denne funktion er nyttig til at skelne, hvilken enhed der er hvilken, især i en stor installation hvor mange BUS-enheder er inkluderet.

For at lokalisere udvidelsesmodulet i BUS-systemet:

**Trin 1.** På Hybridpanelets webside, klik "Identificer" under enhedslisten efter expanderens enhedskolonneindtastning.

![](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FH917GzUiIKdAxHKKhE9S%2F12.png?alt=media)

**Trin 2.** Hvis udvidelsesmodulet modtager signalet fra Hybridpanelet, vil websiden vise en succesmeddelelse, og udvidelsesmodulets strøm-LED vil blinke 10 gange for at indikere dets placering for brugeren.

{% hint style="warning" %}
Bemærk:

Hvis en timeout-meddelelse vises på websiden, betyder det, at udvidelsesmodulet ikke modtog signalet fra panelet.

Kontroller venligst, om udvidelsesmodulet er korrekt forbundet til panelet inden for passende ledningsafstand.
{% endhint %}

### ***Gå-test***

* For at sikre, at udvidelsesmodulet er i stand til at kommunikere med panelet efter det er

lærd ind, sæt kontrolpanelet i Walk Test-tilstand og tryk på testknappen på WEZC-8 for at sende et testsignal til kontrolpanelet.

* Når panelet modtager testsignalet, vil det bippe én gang og vise udvidelsesmodulets oplysninger tilsvarende øverst på enhedslisten.

{% hint style="warning" %}
Bemærk:

Hvis der ikke er noget svar fra panelet efter tryk på testknappen, betyder det, at panelet ikke modtog testsignalet fra enheden.

Kontroller venligst, om udvidelsesmodulet er korrekt forbundet til panelet inden for passende ledningsafstand.
{% endhint %}

### **Sådan monteres udvidelsesmodulet**

Udvidelsesmodulet kan monteres på væggen. Følg nedenstående trin for at montere det:

* Løsn den nederste fastgørelsesskrue og fjern frontdækslet.
* Brug hullerne på udvidelsesmodulet som skabelon og marker borehullerne på væggen.
* Bor huller på de markerede steder på væggen. Indsæt rawlplugs hvis nødvendigt.
* Skru basen fast på monteringsstedet.
* Sæt frontdækslet tilbage og stram de nederste fastgørelsesskruer.

![](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FVymRJXUp0ThF7wjeUJbB%2F13.jpeg?alt=media)
