# VESTA-221

SD-29-HME-SC-F1

## Røgalarmserie

<figure><img src="https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FFNZ6W9o2F6EOlwlEVxFx%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f6fb8259-853f-4a3d-9b2d-3f3968519311" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

SD-29-serien er en trådløs røgdetektor med en indbygget PIR-bevægelsessensor og varme-detektionsevne. Designet til at beskytte din familie mod potentielle brandfarer, kan røgdetektoren også registrere bevægelser og rapportere temperatur til brugere. Røgdetektoren kan sammenkobles med andre røgdetektorer i alarmsystemet og vil udløse alarm, når en hvilken som helst røgdetektor i systemet bliver udløst **(kun SD-29-HME-SC)**.

Røgdetektoren omfatter følgende modeller:

<figure><img src="https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FZKBb978dPjtNn3ftDmRP%2F1.png?alt=media&#x26;token=3eaa50e2-3505-4f77-9a3f-796a4fabf102" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Deleidentifikation

![](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F1rCqoSMTEjabqy0hjA4z%2F0.png?alt=media)

1. **LED-indikator / Testknap / Nødlys**

**Rød LED**

* Hurtig blink: Alarm.
* Bliver ved med at blinke hvert 1. sekund: Røgalarm i alarmlydløs-tilstand.
* Blinker hvert 2. sekund: Røgdetektoren er under opvarmning og kalibreringsproces.
* Blinker hvert 4. sekund med orange LED: batteri tømt.
* Bliver kortvarigt tændt: Når Lær-knappen trykkes for at se, om enheden fungerer normalt.
* Tændes kortvarigt: Sender signal.

**Orange LED**

* Blinker hvert sekund: Enheden tændes/kalibrering mislykkedes.
* Blinker hvert 4. sekund med RØD LED: batteri tømt.
* Blinker hvert 5. sekund: Registrerer røgfejl eller enhedsfejl.
* Blinker hvert 45. sekund: Lav batteritilstand

**Lær-/Testknap**

* Tryk på knappen én gang for at:

&#x20;          \- Sender et supervisons-/testsignal.

&#x20;          \- Tjek røgdetektionskammeret.

&#x20;          \- Stil alarmen på lydløs.

* Tryk og hold knappen nede i 10 sekunder for at gå ind i kalibreringsprocessen.

**Hvid LED (Nødlys)**

* Nødlyset begynder at blinke langsomt for at advare brugere om, at systemet er i alarmtilstand. **(kun SD-29-HME)**

2. **IR-linse (kun SD-29-HM/SD-29-HME)**
3. **Summer**
4. **Skruen til fastgørelse af batterirummet**
5. **Batterirum**
6. **Hægter**
7. **Monteringsbeslag**

![](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FEuoknWIefPGyRHfKr5la%2F1.png?alt=media)

8. **Monteringshuller**

&#x20;     Krogene på monteringsbeslaget kan hægtes i dette monteringshul.

9. **Monteringsark**

## Funktioner

### Batteri

* Tre CR123 3V lithiumbatterier bruges til at forsyne røgalarmen med strøm.
* Røgdetektoren har en idiotsikker mekanisme, som forhindrer lukning af dækslet uden først at installere batteriet. Tryk ned på tappen og indsæt tre nye batterier i rummet.
* Når røgdetektoren har lavt batteriniveau, vil et lavt-batteri-signal blive sendt sammen med de almindelige signaltransmissioner. Den orange LED vil blinke med et ledsagende lavvolumen-pip én gang hvert 45. sekund.
* Den røde og orange LED vil blinke én gang hvert 4. sekund, når batteriet er udtømt.

{% hint style="warning" %}
Bemærk:

Når batteriet udskiftes, efter fjernelse af det gamle batteri, tryk på testknappen to gange for fuldt at aflade inden indsættelse af nyt batteri.
{% endhint %}

### Kom godt i gang

**Trin 1.** Sæt kontrolpanelet i læringstilstand. Henvis til kontrolpanelets manual for detaljer.

**Trin 2.** Indsæt tre CR123 3V lithiumbatterier for at tænde røgalarmen. Orienter batteriet i henhold til polariteten i batterirummet før indsættelse.

**Trin 3.** Røgdetektoren udsender 2 korte bip og begynder at varme op i 1 minut. Den røde LED vil blinke hvert 2. sekund.

**Trin 4.** I løbet af det 1 minut lange tidsrum skal der læres om røgdetektoren.

&#x20;              **For SC-model (SD-29-HME-SC)**

&#x20;              a) Tryk og hold Lær/Test-knappen i 3 sekunder for at sende en læringskode for røg-/temperatursensor.

&#x20;              b) Tryk på Lær/Test-knappen én gang for at sende en læringskode for IR-sensor.

&#x20;              **For ikke-SC-model (SD-29-H/SD-29-HM/SD-29-HME)**

&#x20;             a) Tryk på Lær/Test-knappen én gang for at sende en læringskode.

&#x20;            Hvis kontrolpanelet modtager signalet, vil røgdetektoren udsende et 2-tone bip. Henvis til kontrolpanelets manual for at fuldføre læringsprocessen.

**Trin 5.** Når røgdetektoren fuldfører opvarmning, vil den udsende et bip for at angive, at den er gået ind i kalibreringstilstand. Kalibreringstilstanden varer i 1\~9 minutter. Den røde LED vil fortsætte med at blinke hvert andet sekund under kalibrering. Læring af røgdetektoren er forbudt i denne periode.

**Trin 6.** Når kalibreringen er fuldført, vil røgdetektoren udsende 2 korte bip og slukke LED'en for at vende tilbage til normaltilstand. Hvis røgdetektoren ikke tidligere er indlært i panelet, tryk på Lær/Test-knappen nu for at fuldføre indlæringen.

### Test af røgalarmen

Ved at trykke på testknappen på røgalarmen kan du teste, om røgalarmen fungerer normalt.

* Hvis røgdetektoren fungerer normalt, vil det røde LED-lys være tændt i 2 sekunder efterfulgt af et dobbelt-tone pip.
* Hvis summeren afgiver totoners bip 3 gange, er "**Optisk kammer**" på røgalarmen enten snavset eller defekt.

### ***Testtilstand for IR-funktion***

* Røgdetektoren kan sættes i testtilstand ved at trykke på testknappen. Hver gang testknappen trykkes, sender røgdetektoren et testsignal til kontrolpanelet for en radio rækkeviddetest og går ind i testtilstand i 3 minutter. Den forlader automatisk testtilstand efter 3 minutter og vender tilbage til normaltilstand. I testtilstand er sovetimeren deaktiveret, og LED-indikatoren vil blinke hver gang en bevægelse registreres.

### Overvågning

* Røgdetektoren vil sende et supervisionssignal for regelmæssigt at rapportere sin tilstand i henhold til brugerens indstillinger. Fabriksstandardintervallet er 30\~50 minutter. Brugeren kan også trykke på testknappen én gang for manuelt at sende et supervisionssignal.

### ***Temperaturdetektion*****&#x20;(kun SD-29-H/SD-29-HM/SD-29-HME)**

* Temperatursensoren måler temperaturen hvert 10. sekund og sender temperaturaflæsningen til kontrolpanelet hvert 30\~33 minut.
* Brugere kan også trykke på testknappen én gang for manuelt at sende den aktuelle temperaturmåling.

### Alarmaktivering

Røgdetektoren aktiverer brandalarmen, når enten dens røgdetektion eller høje varme-detektion funktion udløses. Når en alarm aktiveres, vil røgdetektoren sende et alarmsignal og udløse alarm med dens indbyggede summer.

#### **Røgdetection:**

* Røgalarmen kontrollerer røgkoncentrationen hvert 8. sekund
* Alarmen aktiveres, når røgkoncentrationen overstiger detektionsgrænsen, og vil fortsætte, indtil røgkoncentrationen falder under alarmgrænsen.
* Den røde LED vil blinke hurtigt under alarm.

#### **Varme-detektion:**

* Røgdetektoren kontrollerer temperaturen hvert 10. sekund. Alarmen vil blive aktiveret under følgende betingelser:

\- Når temperaturen stiger med 8,25°C pr. minut (stigningshastighed).

\- Når temperaturen overstiger 57,25°C (høj varme).

* Den røde LED vil blinke hvert sekund under en alarm. Røgdetektoren vil kun stoppe med at alarmere, hvis temperaturen falder under alarmgrænsen:
* Hvis alarmen blev udløst af stigningshastighedsbetingelsen (8,25°C pr. minut eller mere), skal temperaturen falde til 4°C under den højeste registrerede temperatur for at detektoren stopper med at alarmere.
* Hvis alarmen blev udløst af en høj varme-betingelse (57,25°C), skal temperaturen falde under 49°C for at røgdetektoren stopper med at alarmere.
* Røgdetektoren vil sende et gendannelsessignal, hvis der ikke registreres røg eller høj varme i 160 sekunder.
* Hvis alarmtilstanden fortsætter, vil røgalarmen gensende et alarmsignal hvert 2. minut.

#### **IR-detektion: (kun SD-29-HM/SD-29-HME)**

* Røgdetektoren vil sende et signal til kontrolpanelet, hvis en bevægelse opdages inden for IR-detektionens dækningsområde. Summeren vil ikke lyde, og LED'en vil ikke blinke. Se venligst dit kontrolpanel for detaljer.

### Nødlys (kun SD-29-HME)

* Røgdetektoren har et indbygget nødlys, som kan give visuelle advarsler i nødstilfælde. Når røgdetektoren aktiveres, begynder nødlyset at blinke langsomt for at angive, at systemet er i alarmtilstand.

### *Forbindelse mellem enheder* *(kun SD-29-HME-SC)*

* Røgdetektoren er sammenkoblet med andre røgdetektorer i alarmsystemet. Når en røgdetektor aktiverer sin alarm, vil kontrolpanelet underrette andre røgdetektorer om også at udløse alarm, selvom de endnu ikke har registreret røg. Alarmlængden vil være i overensstemmelse med kontrolpanelets indstilling.
* Du kan ikke trykke på funktionsknappen for at slå en alarm fra, som er aktiveret af andre røgdetektorer.
* Alarmeringen vil kun blive afblæst efter en 3 minutters timeout eller indtil den anden røgdetektor, der udløste alarmen, sender et gendannelsessignal.

### Alarmlydløs

* Når røgdetektoren alarmerer, vil tryk på testknappen sætte røgdetektoren i alarmlyddæmpningsmodus for at dæmpe alarmen i 9 minutter. Summeren stopper kun med at lyde efter at alarmen har været aktiveret i mindst 1 minut. Hvis knappen trykkes før alarmtiden når 1 minut, vil røgdetektoren vente, indtil alarmtiden har nået 1 minut, før alarmen dæmpes.
* I løbet af den 9-minutters alarmlyddæmpningsperiode vil den røde LED blinke én gang per sekund. Røgdetektoren vil fortsætte med at overvåge røgkoncentrationen i løbet af alarmlyddæmpningsperioden:
* Efter den 9-minutters alarmlyddæmpningsperiode er udløbet, hvis røgkoncentrationen er faldet under alarmgrænsen, vil røgdetektoren afgive et 2-toners bip og vende tilbage til normal drift uden at udløse alarm.
* Hvis røgkoncentrationen stadig overstiger alarmgrænsen, vil røgalarmen begynde at alarmere igen.
* Hvis røgkoncentrationen fortsætter med at stige under alarmlyddæmpningsperioden og overstiger en anden alarmgrænse, vil røgdetektoren begynde at alarmerer igen. En alarm udløst ved overskridelse af den anden alarmgrænse kan ikke dæmpes ved at trykke på testknappen.

### Genkalibrering

Da driftsforholdene for røgalarmen kan ændre sig efter at være installeret i nogen tid, kan du ønske at genkalibrere røgalarmen for at tage en ny røgdetektionstærskelværdi og sikre optimal ydeevne. For at gøre dette:

* Hold testknappen nede i 10 sekunder og slip, når røgalarmen afgiver 2 bip. Enheden vil afgive endnu et bip efter 5 sekunder og begynde kalibrering. Den røde LED vil blinke hvert 2. sekund som indikation.
* Kalibreringsprocessen varer 1\~9 minutter.
* Når kalibreringen er færdig, vil røgdetektoren afgive et to-tonet bip. Den røde LED vil stoppe med at blinke for at angive, at den er tilbage i normaltilstand.
* Hvis kalibreringen mislykkes, vil røgalarmen bippe kontinuerligt, og den orange LED vil blinke hvert sekund. Fjern venligst batteriet, tryk på testknappen to gange for fuldt ud at aflade, og indsæt derefter batterierne igen for at genstarte røgalarmen.

## Installation

### Installationsvejledning

* Det anbefales, at installationsstedet er i centerområdet af loftet.
* Placer ikke detektoren følgende steder:

&#x20;                \- Køkkenet – Røg fra madlavning kan forårsage en uønsket alarm.

&#x20;                 \- I nærheden af en ventilator, lysarmatur eller aircondition – luftstrømme fra disse kan påvirke detektorens følsomhed.

&#x20;                  \- Tæt på loftsbjælker eller over et skab – stillestående luft i disse områder kan påvirke detektorens følsomhed.

&#x20;                   \- I spidsen af en “**A**” rammetype loft.

<figure><img src="https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FKD1l5mZ6dVE8i2Q1GeAn%2F4.png?alt=media&#x26;token=0f2a3a37-4315-4257-bbfd-4cbc8be27683" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### Installationsanbefaling

* **Det anbefales at installere røgalarmen på følgende steder.**

&#x20;      \- I et loftsområde med frit udsyn over detektionsdækningsområdet, uden forhindringer fra apparater og møbler.

&#x20;      \- Nær indgangen til et rum eller hus for at overvåge indgangsaktivitet.

* **Begrænsninger**

&#x20;      \- Installer ikke røgdetektoren udsat for direkte sollys.

&#x20;       \- Undgå at installere røgdetektoren i områder, hvor enheder kan forårsage hurtige temperaturændringer i detektionsområdet, f.eks. aircondition, varmeapparater osv.

&#x20;       \- Undgå store forhindringer i detektionsområdet.

&#x20;       \- Peg ikke direkte mod varmekilder f.eks. ild eller kedler, og ikke over radiatorer.

&#x20;        \- Undgå bevægelige genstande i detektionsområdet f.eks. gardin, vægophæng osv.

* Tryk på testknappen for at gå ind i testtilstand. Gå rundt i det beskyttede område og bemærk, hvornår LED'en tænder, og kontroller, at detektionsdækningen er tilstrækkelig.
* Når detektionsdækningen vurderes tilfredsstillende, er installationen nu fuldført.

### Montering af røgalarmen

**Trin 1.** Placer røgdetektoren på det ønskede monteringssted og brug rækkeviddetestfunktionen for at sikre, at røgdetektoren kan modtages af kontrolpanelet på monteringsstedet.

**Trin 2.** Tag monteringsarket ud, som er inkluderet i pakken. Billedets størrelse svarer til røgdetektorens faktiske størrelse, og den perforerede udformning gør det nemt at rive arket af efter installation.

**Trin 3.** Placer arket tæt mod loftet og brug de fire huller som skabelon til at bore huller og indsætte rawlplugs hvis nødvendigt. Sørg for, at rawlplugs er i plan med monteringsfladen.

**Trin 4.** Placer monteringsbeslaget oven på monteringsarket og skru det fast på væggen. Beslaget giver tovejsgående fleksibilitet. Brugere kan enten dreje beslaget med eller mod uret for at låse krogen.

**Trin 5.** Røgdetektoren har tre hak på sit bagdæksel for nem identifikation.

**Trin 6.** Hold røgdetektoren med ekstra forsigtighed og juster de tre hak med krogene på monteringsbeslaget.

**Trin 7.** Drej den med uret for at låse krogen.

**Trin 8.** Installationen er nu fuldført. Du kan nu rive monteringsarket af.

* Røgdetektoren er designet til montering i loftet. Den ideelle monteringshøjde for røgdetektoren er 2,7 meter til 3 meter. Montering over 3 meter kan påvirke detektionsydelsen. **(kun SD-29-HM/SD-29-HME)**
* Røgdetektoren giver detektionsoverdækning i en 360° cirkel med 5 meters diameter. Se venligst figurerne nedenfor for installationsdetaljer

![](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FSX8pBt7fSuhqMGEINcbm%2F4.png?alt=media)

* Når den er monteret i loftet, har PIR bedre detektionsydelse mod horisontal bevægelse.

![](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Fr8R3xqysPl23vs4oAqq0%2F5.png?alt=media)
