# VESTA-218

ELSR-35

## **Nødlys og Sirene**

<figure><img src="https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FNdLsBd0ZrgWddzA8Q1zq%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=05a1c0dd-88cb-4297-ac8c-00fed60de20c" alt=""><figcaption><p><a href="https://vestasecurity.eu/it/product/VESTA-218/">VESTA-218</a></p></figcaption></figure>

## **Introduktion**

ELSR-35 er et batteridrevet nødlys og sirene, der udsender hørbare advarsler og lyser op, når der opstår brand. Enheden kan monteres på toppen af nødudgangen for at lede dig ud af fare med LED-lys. Den indbyggede temperatursensor gør det muligt for ELSR-35 at overvåge omgivelsernes temperatur.

## **Deleidentifikation**

![](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Fkhdazr2PxpR2lZXYVWlB%2F0.jpeg?alt=media)

1. **LED 1**
2. **LED 2**
3. **LED 3**
4. **Temperaturføler**
5. **Tænd/sluk-knap**
6. **Lær-knap**
7. **Batterirum**

ELSR-35 drives af to 1,5V D-celle alkalinebatterier.

8. **Monteringshuller**
9. **Bundfastgørelsesskruer**
10. **Sabotagekontakt**

Sabotagekontakt aktiveres, når ELSR-35 fjernes fra monteringsfladen.

**11. Sirene**

## **Funktioner**

### ***Batteri- og lavt batteriniveau-detektion***

Nødlyset og sirenen drives af to 1,5V D-celle alkalinebatterier. Den har detektion af lavt batteri og sender et lavt batterisignal, når lav batterispænding registreres.

Når batterierne skiftes, efter at de gamle batterier er fjernet, tryk et par gange på læringsknappen for at aflade fuldstændigt, før nye batterier indsættes.

### ***Overvågning***

Nødlyset og sirenen vil sende et overvågningssignal hvert 30.-50. minut i normal driftsfunktion. Hvis dette signal ikke modtages, vil kontrolpanelet angive, at den pågældende nødlys- og sirenenhed har et funktionsproblem.

### ***Temperaturdetektion***

ELSR-35 har en indbygget temperatursensor, der overvåger temperaturen i dit omgivelser. Temperaturen registreres og sendes til kontrolpanelet hvert 30.-50. minut sammen med overvågningssignalet.

### ***Længde af alarm***

Når en brand-, røg- eller CO-alarm aktiveres, vil kontrolpanelet underrette ELSR-35 om at begynde at alarmere. De hvide LED'er vil blinke én gang hvert 1,5. sekund, og den indbyggede sirene udsender hørbare advarsler i op til 15 minutter.

For at få stillet og stoppe ELSR-35-alarmen kan du frakoble eller sende signal om at slukke sirenen fra kontrolpanelet.

### ***Tamperbeskyttelse***

Nødlyset og sirenen er beskyttet af en sabotagekontakt mod ethvert forsøg på at afmontere enheden fra dens monteringsflade.

Hvis ELSR-35 registrerer en sabotagetilstand, vil et sabotage-signal blive sendt til kontrolpanelet for at minde brugeren om tilstanden. Når sabotage-tilstanden er genoprettet, vil et sabotage-gendannelsessignal blive sendt til kontrolpanelet.

## **Kom godt i gang**

### **Indlæring**

Trin 1: Løsne bundskruerne på ELSR-35 med en Phillips-skruetrækker og fjern topdækslet.

Trin 2: Sæt kontrolpanelet i læringstilstand (se kontrolpanelets brugermanual for detaljer).

Trin 3: Skub tænd/sluk-bryderen til ON-position for at tænde ELSR-35. Alle LED'er vil blinke én gang.

Trin 4: Tryk én gang på læringsknappen. ELSR-35 vil udsende et kort bip, og LED 1 & 3 vil tænde kortvarigt. ELSR-35 er nu i læringstilstand og vil sende en læringskode til kontrolpanelet.

Trin 5: Hvis kontrolpanelet ikke modtog en læringskode, tryk læringsknappen igen.

Trin 6: Hvis kontrolpanelet modtager læringskoden, vil det liste enhedsoplysningerne som sirene og temperatursensor. Følg kontrolpanelets manualinstruktioner for at fuldføre læringsproceduren. En bekræftelse vil blive sendt til ELSR-35. Når bekræftelsen modtages, vil nødlyset og sirenen afgive to korte bip og blinke LED 2 én gang for at angive, at læringsprocessen er vellykket. ELSR-35 vil derefter forlade læringstilstanden.

## **Installation**

### ***Installationsvejledning***

* ELSR-35 er designet med et vandtæt hus og installeres normalt på toppen af nødudgangen.
* ELSR-35 er designet til at blive monteret på en flad overflade med de medfølgende fastgørelsesskruer og rawlplugs.
* Basen har 2 monteringshuller, så du kan skrue ELSR-35 fast på væggen.

### ***Montering af ELSR-35***

1. Find det sted, hvor ELSR-35 skal monteres.
2. Fjern topdækslet ved at løsne bundskruerne med en Phillips-skruetrækker og trække ydre kasse forsigtigt ud.
3. Hold ELSR-35 på det sted, hvor den skal monteres.
4. Identificer de 2 monteringshuller, monter og fastgør ELSR-35 på væggen ved hjælp af de store skruer og rawlplugs, der medfølger. Stram skruerne med en Phillips-skruetrækker. Sørg for, at sabotagekontakten er fuldt indtrykt mod væggen.

{% hint style="warning" %}
Sabotagekontakten er fastholdt med en knap på bagsiden af basen. Når enheden trækkes af væggen, frigives knappen, og alarmen aktiveres. Sørg for, at knappen er fuldt indtrykt, når enheden er monteret. Hvis der er et mellemrum, udfyld det med et passende afstandsmateriale.
{% endhint %}

5. Sæt topdækslet tilbage på basens top og tryk nedad (som vist på billedet til højre). Stram bundskruerne med en Phillips-skruetrækker.
6. Installationen er nu fuldført.

![](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FY1cZW7HPP0Y8XVjHmdYT%2F9.png?alt=media)

## **Fabrikstilstand nulstillet**

Nødlyset og sirenen kan nulstilles og fås ryddet for hukommelsesindhold. Hver gang ELSR-35 fjernes fra kontrolpanelet, bør den sættes til fabriksnulstilling for at rydde dens kontrolpanelhukommelse, ellers vil nødlyset og sirenen stadig udløse alarm, hvis den modtager brand-/røg-/CO-alarm fra panelet.

Trin 1. Fjern ELSR-35 fra kontrolpanelets enhedsliste (se kontrolpanelets brugsanvisning).

Trin 2: Løsne bundskruerne på topdækslet med en Phillips-skruetrækker, fjern topdækslet.

Trin 3: Skub tænd/sluk-bryderen til OFF-position.

Trin 4: Tryk og hold læringsknappen nede og skub batteribryderen til ON-position. Fortsæt med at holde læringsknappen nede i 7 sekunder. Slip læringsknappen, når du hører 2 korte bip og et langt bip. De tidligere parametre i nødlyset og sirenen vil blive ryddet, og den vender tilbage til normal tilstand.
