# VESTA-204

**CO-8**

**Carbonmonoxiddetektor**&#x20;

CO-8 er en trådløs carbonmonoxiddetektor, der kan registrere den farlige tilstedeværelse af CO i dine omgivelser og straks afgive alarm i henhold til de forskellige niveauer af registreret CO-koncentration. Carbonmonoxiddetektoren har også lang batterilevetid, selvdiagnosefunktion og høj sirene til lydalarm.

<figure><img src="https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FVdw3K7FtqP0fpkyGwaWq%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=933b35f6-961c-45fb-86ed-332b14a43528" alt="" width="375"><figcaption><p>VESTA-204<strong>Carbonmonoxiddetektor CO-8</strong></p></figcaption></figure>

## ***Deleidentifikation***

1. ***Duo-farvet LED (amber & rød)***

* Når batterispændingen er lav, vil den amberfarvede LED blinke hvert 45. sekund.
* Når en fejlbetingelse opdages af selvdiagnosetesten, vil den amberfarvede LED blinke hvert 5. sekund.
* Mens carbonmonoxiddetektoren transmitterer signal, vil den RØDE LED blinke
* Når carbonmonoxid udløser alarm, vil den røde LED blinke hurtigt.
* Under alarmdæmpning vil den røde LED blinke en gang hvert sekund.
* Når batteriet er opbrugt, vil både den røde og den amberfarvede LED blinke en gang hvert 4. sekund.

2. **Lær-/Testknap**
   * Tryk på knappen for at

     * Transmittere et lærings-/testsignal til enhedsindlæring eller radio rækkeviddetest.
     * For midlertidigt at dæmpe alarm efter aktivering. Tryk og hold knappen i 10 sekunder for at\_&#x20;
     * <mark style="color:gul;">Udføre selvdiagnosefunktion</mark>.

     ![](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FUAEqkaKO00olt2nezKBe%2F3.jpeg?alt=media)
3. ***Batterirumsdæksel***
4. ***.Monteringshuller***
5. ***Monteringsbeslag***

### Batteri

&#x20;      3 “**AA**” 1,5V alkalinebatterier bruges til at forsyne strøm.

* Carbonmonoxiddetektoren har en batterilevetid på cirka 9 år.
* Når carbonmonoxiddetektoren registrerer lav batterispænding, vil et lavbatterisignal blive sendt sammen med de almindelige signaltransmissioner. Den amberfarvede LED vil blinke, og detektoren vil afgive et bip hvert 30. sekund.
* Når batteriet er opbrugt, skal du fjerne dækslet til batterirummet og udskifte med nye batterier.

## ***Overvågning***

* Efter installation vil carbonmonoxiddetektoren automatisk sende overvågningssignaler til kontrolpanelet med tilfældige intervaller på 30 til 50 minutter.
* Hvis kontrolpanelet ikke har modtaget signalet fra carbonmonoxiddetektoren i en forudindstillet periode, vil kontrolpanelet afgøre, at detektoren har mislykket overvågning og er ude af drift.

### ***Registrering af carbonmonoxid***

* Alarmen aktiveres efter CO-koncentration er registreret i henhold til tidslængde i følgende tabel:

| **CO-koncentrationsniveau** | Tid før **alarm** |
| --------------------------- | ----------------- |
| 30 ppm                      | Ikke relevant     |
| 50 ppm                      | 60\~90 minutter   |
| 100 ppm                     | 10\~40 minutter   |
| 300 ppm                     | Under 3 minutter  |

* Når alarmen aktiveres, vil carbonmonoxiddetektoren sende alarmsignal og aktivere sin summer for at udløse alarm. Den røde LED vil begynde at blinke hurtigt.
* Efter alarmaktivering vil carbonmonoxiddetektoren fortsætte med at lyde alarm og gensende alarmsignal hvert 2. minut, indtil CO-koncentrationen falder under 30 ppm. Når koncentrationen falder under 30 ppm, vil detektoren stoppe alarmen og sende et gendannelsessignal.

### ***Alarmlydløs***

* Når alarmen lyder, vil et tryk på testknappen sætte carbonmonoxiddetektoren i alarmdæmpningsmodus i 10 minutter, og alarmen vil blive midlertidigt stoppet.
* Efter denne 10-minutters periode vil carbonmonoxiddetektoren kontrollere CO-koncentrationen igen. Hvis CO-koncentrationen fortsat er over den indstillede tærskelværdi, vil detektoren igen afgive advarselsalarmen. Hvis ikke, vil den vende tilbage til normal driftstilstand og sende et gendannelsessignal.

### ***Selvdiagnose***

Carbonmonoxiddetektoren vil udføre selvdiagnose hver 12. time. Brugeren kan også trykke og holde testknappen i 10 sekunder for at udføre selvdiagnose. Hvis der opdages en fejl, vil detektoren sende signal til kontrolpanelet, og den amberfarvede LED vil blinke hvert 5. sekund. Følgende tre tilstande af CO-sensoren kan opdages via selvdiagnose.

| **Tilstand**       | **Beskrivelse**                                                                                               | **Rapporter til kontrolpanelet** |   |
| ------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------- | - |
| God sensor         | CO-sensoren fungerer normalt.                                                                                 | Nej                              |   |
| Kortsluttet sensor | CO-sensoren fungerer ikke normalt, fordi den positive og negative pol er forbundet sammen.                    | Ja                               |   |
| Åben sensor        | CO-sensoren fungerer ikke normalt, fordi den er løsnet, eller enten den positive eller negative pol er brudt. | Ja                               |   |

### ***Indlæring***

Trin 1 Indsæt de 3 “**AA**” batterier i batterirummet i henhold til korrekt polaritet vist på batteriholderen.

Trin 2 Når batterierne er indsat, vil carbonmonoxiddetektoren afgive 2 korte bip, og den røde LED vil blinke en gang.

Trin 3 Sæt kontrolpanelet i **Indlæring** tilstand, henvis til kontrolpanelets manual for detaljer. Trin 4 Tryk på lærings-/testknappen på carbonmonoxiddetektoren for at sende signal til

kontrolpanelet til indlæringsprocessen. Den røde LED vil blinke en gang med et bip.

Trin 5 Se betjeningsvejledningen for at fuldføre indlæringsprocessen.

### ***Gå-test***

Test rækkevidden af carbonmonoxiddetektorens signal ved at bruge Walk Test-funktionen.

Trin 1 Sæt kontrolpanelet i Walk Test-tilstand. Se panelets manual for detaljer.

Trin 2 Tryk på lærings-/testknappen for at sende et signal. Den røde LED vil blinke en gang med et bip. Hvis den røde LED ikke blinker og der ikke høres noget bip, betyder det, at detektoren er ude af drift eller batteriet er opbrugt.

Trin 3 Hvis kontrolpanelet modtager signalet med succes, vil det vise enhedens signalstyrke tilsvarende. Afslut Walk Test-tilstanden for at fuldføre testen. Hvis signalet ikke modtages, betyder det, at panelet er uden for detektorens rækkevidde. Flyt venligst detektoren og prøv igen.

### ***Installationsvejledning***

Det anbefales at installere carbonmonoxiddetektoren på følgende steder.

* Installer carbonmonoxiddetektoren i dine soveværelser for at beskytte din sikkerhed.
* For huse med garage monteres den også nær den indvendige dør til garagen og i rummet over garagen for beskyttelse i tilfælde af, at bilens motor ikke er slukket.
* Inde i køkken og garage – for at undgå falsk alarm
* Hjørne eller sted med stillestående luft – for at undgå falsk alarm
* Pejs – Hold mindst 4,5 meters afstand for at undgå falsk alarm.

### ***Installation***

<mark style="color:gul;">(Det anbefales, at CO-8 installeres af en kvalificeret person).</mark>

En monteringsbeslag medfølger i pakken til montering af carbonmonoxiddetektoren på væggen.

Trin 1. Placer carbonmonoxiddetektoren på ønsket installationssted, brug Walk Test-funktionen for at bekræfte, at signalstyrken er tilfredsstillende.

Trin 2. Brug monteringsbeslaget som skabelon til at markere de to huller på væggen på det valgte sted til montering af skruer.

Trin 3. Skru monteringsbeslaget fast på væggen i henhold til de markerede steder. Installer rawlplugs om nødvendigt.

Trin 4. Hæng carbonmonoxiddetektoren på monteringsbeslaget. Installationen er nu fuldført.

### ***Sensors levetid og vedligeholdelse***

* Carbonmonoxiddetektoren bruger sin indbyggede elektrokemiske sensor til registrering af carbonmonoxid. Sensoren har cirka **10** års driftstid. Sørg for at udskifte enheden ved slutningen af dens levetid.
* Rengør frontdækslet på enheden regelmæssigt for at undgå støv eller snavs, som kan påvirke luftprøvetagningen. Aftør overfladen med en klud fugtet med rent vand ved rengøring; brug ikke rengøringsmidler, detergenter eller opløsningsmidler.
* Undgå at bruge aerosoler i nærheden af enheden.
* Mal ikke enheden; maling kan blokere detektorens ventilationshul og påvirke dens evne til at tage luftprøver.

{% hint style="warning" %}

* Forhindre at CO-8 kolliderer eller falder, da det kan beskadige enheden.
* Dette apparat er designet til at beskytte personer mod de akutte effekter af carbonmonoxideksponering. Det vil ikke fuldstændigt beskytte personer med specifikke medicinske tilstande. Hvis du er i tvivl, kontakt en læge.
* I tilfælde af alarm skal du straks holde vejret for at undgå at indånde carbonmonoxid og åbne døre/vinduer for at lufte ud, hvorefter du forlader dit lokale af sikkerhedshensyn.
* Eksponering for carbonmonoxid kan resultere i CO-forgiftning og forårsage hovedpine, svimmelhed og opkastning som virkninger. Indånding af store mængder CO kan endda føre til alvorlige tilstande såsom forhøjet hjerterytme, bevidstløshed, respirationssvigt og dødsfald.
* Du skal **IKKE** ændre apparatet under nogen omstændigheder.
* Apparatet bør installeres til almindelig husholdningsbrug; det bør ikke erstatte/bruges til andre formål såsom vedligeholdelse af brændende apparater, kedler eller skorstene.
* Driftstemperaturen er -10°C til 50°C, driftens relative luftfugtighed op til 85% uden kondens.
  {% endhint %}
