# VESTA-174

**PRS2-ZBS(R)-P5 / PRM2-ZBS(R)-P5**

## **Strømrelæafbryderserie (Zigbee)**

<figure><img src="https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F9Y8h3Gj3SGOX76yCVIVo%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=3555ddc2-4ef7-49ec-bc19-105e85f08e37" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Strømrelæafbryderserien omfatter følgende modeller:&#x20;

**PRS2-ZBS-P5:** ZigBee relæstrømafbryder&#x20;

**PRS2-ZBSR-P5:** ZigBee relæstrømafbryder med routerfunktion&#x20;

**PRM2-ZBS-P5:** ZigBee relæstrømafbryder med måler

**PRM2-ZBSR-P5:** ZigBee relæstrømafbryder med måler og routerfunktion

Strømafbryderne kan modtage trådlige signaler fra koordinatoren i Zigbee-netværket for at skifte Til/Fra for de tilsluttede apparater.

Strømrelæafbryderen anvender ZigBee-teknologi til trådløs signaltransmission og understøtter mulighed for firmwareopdatering Over-the-Air (OTA) (kun for OTA-version). ZigBee er en trådløs kommunikationsprotokol, der er pålidelig, har lavt strømforbrug og høj transmissions-effektivitet. Baseret på IEEE802.15.4-standarden tillader ZigBee et stort antal enheder at være en del af et netværk og koordinere dataudveksling og signaltransmission.

Modeller med målerfunktioner (PRM2-ZBS-P5 / PRM2-ZBSR-P5) har den ekstra funktion at registrere energiforbrug med indbygget elmåler og regelmæssigt sende data til koordinatoren.

Modeller med routerfunktion (PRS2-ZBSR-P5 / PRM2-ZBSR-P5) fungerer også som router i ZigBee-netværket. Efter at være inkluderet i ZigBee-netværket tillader den andre ZigBee-enheder at slutte sig til netværket gennem strømafbryderen.

| **Modelnr.**     | **Måler** | **ZigBee-router** |
| ---------------- | --------- | ----------------- |
|                  |           |                   |
| **PRS2-ZBS-P5**  | **Nej**   | **Nej**           |
|                  |           |                   |
| **PRS2-ZBSR-P5** | **Nej**   | **Ja**            |
|                  |           |                   |
| **PRM2-ZBS-P5**  | **Ja**    | **Nej**           |
|                  |           |                   |
| **PRM2-ZBSR-P5** | **Ja**    | **Ja**            |
|                  |           |                   |

![](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FmGkVUF3Ha78CBN9VtAr4%2F0.jpeg?alt=media)

## **Deleidentifikation**

1. **LED-indikator**

LED-indikatoren bruges til at angive status for strømrelæafbryderen:

* Tændt: Strømrelæafbryderen er tændt.
* Slukket: Strømrelæafbryderen er slukket.
* Blinker: Når strømrelæafbryderen er under OTA-opdateringer.
* Bliver tændt to gange: Strømrelæafbryderen er med succes sluttet til et ZigBee-netværk.
* Bliver tændt 5 gange: Strømrelæafbryderen er med succes bundet til en controller
* Blinker hvert 20. minut: Strømrelæafbryderen har mistet forbindelsen til sit nuværende ZigBee-netværk

  (**Kun PSS-29ZBS-P5 og PSM-29ZBS-P5**)

2. **Funktionsknap**

* Tryk på knappen for at skifte strømrelæafbryderen til/fra
* Tryk og hold knappen i 10 sekunder og slip derefter for at nulstille strømrelæafbryderen.
* Tryk og hold knappen i 3 sekunder og slip derefter for at binde med en controller

3. **Ekstern kontaktterminal 1 (AC-spænding)**
4. **Ekstern kontaktterminal 2 (AC-spænding)**
5. **AC fase strømbelastningsudgang**
6. **AC nulstrømbelastningsudgang**
7. **AC nulstrøm indgang**
8. **AC fase strømindgang**

## **ZigBee-netværksopsætning**

### ***Retningslinjer for ZigBee-enheder***

ZigBee er en trådløs kommunikationsprotokol, der er pålidelig, har lavt strømforbrug og høj transmissions-effektivitet. Baseret på IEEE802.15.4-standarden tillader ZigBee et stort antal enheder at blive inkluderet i et netværk og koordineret til dataudveksling og signaloverførsel.

På grund af ZigBee-netværkets grundlæggende struktur vil ZigBee-enheden aktivt søge og slutte sig til netværket efter tilslutning af strøm.

### ***Tilslutning til ZigBee-netværket***

Som en ZigBee-enhed skal strømrelæafbryderen slutte sig til et ZigBee-netværk for at modtage kommandoer og sende oplysninger om energiforbrug. Følg venligst nedenstående trin for at få strømrelæafbryderen til at slutte sig til et ZigBee-netværk.

1. Tilslut strømrelæafbryderen til strømkablet.
2. Tryk og hold funktionsknappen i 10 sekunder, og slip derefter for at slutte sig til netværket. Sørg for, at tillad-til-tilslut-funktionen på routeren eller koordinatoren i dit ZigBee-netværk er aktiveret.
3. Hvis strømrelæafbryderen med succes slutter sig til et ZigBee-netværk, vil LED-indikatoren blinke to gange for at bekræfte.
4. Efter at være sluttet til ZigBee-netværket vil strømrelæafbryderen blive registreret i netværket automatisk. Kontroller venligst ZigBee-netværkskoordinatoren, systemkontrolpanelet eller CIE (Control and Indicating Equipment) for at bekræfte, om tilslutning og registrering er lykkedes.
5. Hvis registrering og tilslutning til netværket mislykkes, skal du kontrollere indstillingerne for din ZigBee-netværkskoordinator, systemkontrolpanel eller CIE for at sikre, at tillad-til-tilslut-funktionen er tilgængelig, og derefter bruge fabriksnulstillingsfunktionen nedenfor for at slutte sig til ZigBee-netværket.

### ***Binding med controller***

Efter at være sluttet til ZigBee-netværket kan strømrelæafbryderen binde sig til en controllerenhed, som kan bruges til at justere strømrelæafbryderens effektudgangsniveau. For at binde strømrelæafbryderen og enheden:

1. Tryk og hold funktionsknappen i 3 sekunder, og slip derefter knappen. Strømrelæafbryderen vil sende en bindanmodning til koordinatoren.
2. Se din controllermanual for at sende en bindanmodning for enheden inden for 16 sekunder.
3. Hvis binding er vellykket, vil LED-indikatoren på strømrelæafbryderen blinke 5 gange for at bekræfte. Du kan nu bruge controlleren til at justere effektudgangsniveauet for strømrelæafbryderen.
4. Hvis binding mislykkes, bedes du gentage bindingsprocessen.

### ***Fjernelse af enhed fra ZigBee-netværk (fabriksnulstilling)***

For at fjerne strømafbryderen fra det nuværende ZigBee-netværk skal strømafbryderen sættes i fabriksnulstilling for at fuldføre fjernelsen af enheden. Fabriksnulstillingsfunktionen vil fjerne strømafbryderens gemte indstillinger og oplysninger og få strømafbryderen til at søge efter et nyt ZigBee-netværk.

#### **Før du fjerner enheden, skal du sikre dig, at strømafbryderen er inden for det nuværende ZigBee-netværks signalområde**

1. Tryk og hold funktionsknappen i 10 sekunder, og slip derefter knappen for at nulstille strømafbryderen.
2. Efter nulstilling vil strømafbryderen rydde det nuværende ZigBee-netværksindstilling og sende signal til ZigBee-koordinatoren for at fjerne sig selv fra det nuværende ZigBee-netværk. Den vil derefter igen aktivt søge efter tilgængelige ZigBee-netværk og automatisk slutte sig til netværket.

### ***ZigBee-routerenheds kapacitet (kun PRS2-ZBSR-P5 / PRM2-ZBSR-P5)***

Strømafbrydermodellerne med routerfunktion tillader andre ZigBee-enheder at slutte sig til ZigBee-netværket gennem routeren. Strømafbryderens router har en maksimal kapacitet på 40 enheder, inklusive 10 routere; strømafbryderens måler-router har en maksimal kapacitet på 10 enheder inklusive 5 routere.

<figure><img src="https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FqXE44hK4e7Gugmj31w8b%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=64877bfc-8fc3-465a-b4d0-d3d584e50dfe" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

#### **Advarsel**<img src="https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F5nfsvOBQkO0vF3wDQEJO%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=28bee6ee-07a5-4b52-b64d-544db87a65d5" alt="" data-size="line">

{% hint style="info" %}

* Alt arbejde på enheden, inklusive installation og vedligeholdelse, skal udføres af en kvalificeret og autoriseret elektriker.
* Før installation eller noget vedligeholdelsesarbejde skal du sikre dig, at strømforsyningen er afbrudt.
* Tilslut ikke enheden til belastninger, der overstiger den understøttede belastningsstrøm.
* Efter tilslutning af strøm, undgå venligst at røre ved ledningerne for at forhindre elektrisk stød.
  {% endhint %}

### ***OTA-firmwareopgradering (kun for OTA-version)***

Strømrelæafbryderen understøtter OTA-firmwareopgraderingsfunktionen via ZigBee-netværket, som kan initieres fra ZigBee-netværkskoordinatoren. Følg nedenstående trin for at udføre OTA-firmwareopgradering.

1. Du skal have adgang til din ZigBee-koordinator for at udføre firmwareopgraderingen over luften.
2. På konfigurationssiden skal du vælge den enhed, du ønsker at opgradere, og vælge den nye ZigBee-firmware, der er leveret. Se venligst brugervejledningen til ZigBee-koordinatoren for detaljer.
3. Tryk på “OK” for at starte opgraderingsprocessen, og LED'en vil blive ved med at blinke. Under OTA-processen må der ikke udføres andre handlinger eller slukkes for panelet.
4. Opgraderingen tager cirka 20 til 30 minutter. Bemærk venligst, at varigheden kan variere afhængigt af filstørrelse eller afstanden mellem dit tilbehør og koordinatoren.
5. Vent på, at firmwaren fuldfører opdateringen. Når fremdriften når 100 %, vil enheden nulstille automatisk. Du kan også opdatere websiden igen for at sikre, at enhedens firmware er blevet opdateret til den nyeste viste version.

## **Betjening**

### ***Diagr.am over ledningsforbindelse***

Se diagrammet for at forbinde din boligbelysning til strømrelæafbryderen.

<figure><img src="https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FmsMsfO8IIv67g65JXpAN%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=98b67a1a-e6c7-4036-8d42-c76010cbf63d" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### ***Installation***<img src="https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FubT8m3UUtPRqILqxzc1T%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=92e9a5ed-37c3-43d5-87d3-da3bd169591a" alt="" data-size="line">

* Tilslut strømrelæafbryderen til strømkablet.
* Tilslut strømkablet til din boligbelysning. Belysningen skal være i TIL-status.
* Du kan tilslutte en ekstern kontakt til strømrelæafbryderen i henhold til diagrammet for at tænde/slukke strømrelæafbryderen
* ***VIGTIG NOTE*****:** Strømrelæafbryderen har ikke et backupbatteri og vil miste strøm, når AC-strømmen svigter. **MÅ IKKE** brug strømrelæafbryderen som router for dine sikkerhedssensorer eller alarminstrumenter såsom dørkontakt, PIR-sensor osv., ellers vil sensorerne miste forbindelsen til ZigBee-netværket, hvis strømrelæafbryderen afbrydes fra AC-strøm. Planlæg installationsstederne for disse sikkerhedssensorer uden at bruge strømrelæafbryderen og brug kun en router med backupbatteri til dem. Routerfunktionen på strømafbryderen bør **KUN** bruges til at give signalrækkeviddeforlængelse for andre strømafbrydere/dæmpere.

### ***Apparatstyring***

* Efter at strømrelæafbryderen med succes er sluttet til et ZigBee-netværk, kan koordinatoren fjernbetjene tænd/sluk af apparatet.
* Du kan også trykke på knappen på strømrelæafbryderen for at skifte lys til/fra.
* Du kan tænde/slukke strømrelæafbryderen med en ekstern kontakt.
* Hvis du har bundet en controller til strømrelæafbryderen, kan du også bruge controlleren til at tænde/slukke strømrelæafbryderen.
* Hvis AC-strømindgangen afbrydes fra strømrelæafbryderen, vil dens tidligere tændt/slukket-status blive genoprettet inden for 1 minut efter genforbindelse af AC-strømmen til strømrelæafbryderen.

### ***Energiforbrugsovervågning (kun PRM2-ZBS-P5 / PRM2-ZBSR-P5)***

* Strømrelæafbryderen vil sende et signal med sine strømforbrugsdata hvert andet minut til ZigBee-netværkskoordinatoren.
* Når som helst strømudgangen for strømafbryderen ændres med +/- 2W, vil den automatisk sende et signal med strømforbrugsdata til ZigBee-netværkskoordinatoren for opdatering.
* Strømafbryderen sender et signal med strømmåledata til koordinatoren, når akkumuleret strømforbrug stiger med 0,1 kW/t.
* Måleren har en nøjagtighed på +/- 5%.
* For at rydde strømafbryderen for dens akkumulerede strømforbrugsdata skal du følge nedenstående trin:
  1. Frakobl strømrelæafbryderen fra strømstikket.
  2. Tryk og hold funktionsknappen og genforbind strømmen, mens du holder knappen nede.
  3. Bliv ved med at holde knappen og slip efter 3 sekunder. De akkumulerede effektforbrugsdata vil blive ryddet.

### ***Maksimal driftsbelastning***

* For 110V: maksimal driftsbelastning er 1100W og 10A.
* For 230V: maksimal driftsbelastning er 2300W og 10A.
* Hvis strømrelæafbryderen bliver overophedet, vil den af sikkerhedshensyn afbryde strømmen automatisk. Brugeren skal frakoble og genforbinde AC-strømmen til strømrelæafbryderen efter afbrydelsen for at genoptage normal drift.

## **Appendiks (kun for udviklere)**

***Strømrelæafbryder med måler Cluster ID***

<figure><img src="https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FZxk4b2gGN1urudvvTYGk%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=4a51ec1c-7398-4aa8-a079-2794e374d086" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FQGQrSRG2TLaH8bvU9gmU%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=4d10fa8a-6714-4c68-9e1a-012d23332074" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* ***Attribut for Basic Cluster-information***

<figure><img src="https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FQxWG1x9DTlIyiKjj3UZP%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=d68ed5c3-0231-43ed-8038-3126bddef965" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* ***Attribut for Identify Cluster-information***

<figure><img src="https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FrKyW1pTLUpjK4dPZVmvF%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=e6877acc-58aa-4aa1-890f-acd2c274d0ae" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* ***Attribut for gruppernes clusterinformation***

<figure><img src="https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FwxkiLs1OstbFJJtCzwJY%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=cb3a0332-79b9-440b-8f8f-76974a444d13" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* ***Attribut for sceners clusterinformation***

<figure><img src="https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FIpgNyMz7FXvlQb9Qf6da%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=f62165fa-44cf-4d1e-ae3a-2298ac0de97b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* ***Attribut for tænd/sluk-clusterinformation***

<figure><img src="https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FYtXteeF78MmsBagOPIVW%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=8708a8c3-d841-401a-ac70-c45f808e846f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* ***Attribut for måle-clusterinformation (aflæsningsinformations attributsæt)***

<figure><img src="https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FxkJf3Omy3FXOqH70wbXN%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=824ca1cd-2ca2-4c40-b30e-bbf732fee981" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* ***Attribut for måle-clusterinformation (formateringsattributsæt)***

<figure><img src="https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FvRKRVGhrbZ18Z0d3nLWe%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=0fdeb74d-712d-4754-a2c8-2f0e011ee7c9" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* ***Attribut for måle-clusterinformation (historisk attributsæt)***

<figure><img src="https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FdjQvIb65aF9G5jygiX46%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=3d7452d7-9981-4d3e-a2c9-d2732271181b" alt=""><figcaption></figcaption></figure>
