# VESTA-169

**PRL1-ZW-AC**

## **Z-Wave-relæcontroller**&#x20;

<figure><img src="https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FaINbCqdcv3QvLdx8fy4c%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=179fe565-68e1-4cdf-82f5-5791419af463" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## **Introduktion**

PRL1-ZW-AC er en Z-Wave-relæcontroller, der kan forbindes til ledningsførte enheder og indstilles til enten Normal Åben (N.O.) eller Normal Lukket (N.C.) status. Efter at være blevet tilsluttet et Z-Wave-netværk, kan relæcontrolleren styres via Z-Wave-netværket for at aktivere tilsluttede enheder. Z-Wave er en trådløs kommunikationsprotokol, der bruger en lav-effekt RF-radio.

## **Identifikation af dele**

<div align="left"><img src="https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FOlqVznTB3OjvSDfrvjmi%2F0.jpeg?alt=media" alt="" width="214"></div>

1. **LED-indikator**

LED-indikatoren bruges til at angive relæets status:

* LED tændt: Relæ Tændt
* LED slukket: Relæ Slukket

2. **Funktionsknap**

Tryk på knappen 3 gange inden for 1,5 sekund for at sende en indlæringskode.

Hold knappen nede i 10 sekunder for at nulstille til fabriksindstillinger.

Tryk på knappen for at tænde/slukke relæet.

### **Tilslutningsterminaler**

<div align="left"><img src="https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FRxDIaKYScIKCW5l3i89R%2F1.jpeg?alt=media" alt="" width="218"></div>

For at lave ledningsforbindelse, skub ledningen ind i terminalen og hold ledningen på plads. For at fjerne tilsluttet ledning, tryk på knappen over terminalen, og fjern derefter ledningen.

3. **Reserveret**
4. **Leder (AC-indgang)**
5. **Neutral**
6. **NO:**  Til Normal Åben forbindelse med enheden.
7. **Fælles**
8. **NC:**  Til Normal Lukket forbindelse med enheden

## **Specifikation**

* Strømkilde (ekstern strøm): 100-240VAC
* Relæudgang: Potentialfri SPDT-relæ, maksimal driftsbelastning: 5A (modstand) ved 24VDC eller 240VAC
* Flertrådet ledning: 16-26 AWG
* Driftstemperatur: -10°C til 45°C (14°F til 113°F)
* Fugtighed: Op til 85% uden kondens
* Dimension: 71,1 mm x 49 mm x 26 mm

## <img src="https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FJeK89LlBQmXuCkV1YqBv%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=9c37c4e9-e8d5-43be-b2aa-971dd11433c3" alt="" data-size="line">**Installationsmiljø**&#x20;

* Relæcontrolleren bør installeres indendørs på et tørt sted.
* Det anbefales at installere enheden i en brandbestandig plastdåse.
* Installer ikke enheden i en metaldåse for at optimere RF-rækkevidden.

## <img src="https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Fi0XEvNCtKw61Y8JqUM3x%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=c02ee99c-4fd6-478f-a90f-cf5ac1b1c1b7" alt="" data-size="line">**Forsigtighed** <img src="https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FapvCBwFRVDQmjz1Ij1Bi%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=2e6d89c4-4b41-4db7-a5e2-9bb88c85ad1e" alt="" data-size="line">

* Alt arbejde på enheden, herunder installation og vedligeholdelse, skal udføres af en kvalificeret og autoriseret elektriker.
* For at forhindre elektrisk stød og/eller udstyrsbeskadigelse skal du afbryde strømmen ved hovedsikringen eller afbryderen før installation og vedligeholdelse.
* Tilslut ikke enheden til belastninger, der overstiger den understøttede belastningsstrøm.

## **Installation**

Indsætningshullets ledningsspecifikation er AWG 16-26 eller Ø 1,31-0,129 (mm²).

Tilslut relæet i henhold til instruktionerne nedenfor:

![](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FwOcDhamSfcZh57lqVHKE%2F4.jpeg?alt=media)

1. Sluk for strømforsyningen før tilslutning.
2. Tilslut L- og N-terminalerne fra strømforsyningen til henholdsvis Line- og Neutral-terminals på PRL.
3. Afhængigt af den enhed, du ønsker at styre via relæet, vælg NO- eller NC-terminalen og tilslut relæet med enheden for at etablere en Normal Åben eller Normal Lukket forbindelse med enheden.
4. Efter at have færdiggjort enhedsforbindelsen, tænd for strømforsyningen for at tænde relæcontrolleren.

{% hint style="danger" %}
*VIGTIG BEMÆRKNING:*

Ledningsføring af PRL bør kun udføres af en certificeret tekniker med passende viden og uddannelse i elektrisk udstyr.
{% endhint %}

## **Z-Wave-netværk**

### ***Tilføjelse af enhed (inklusion)***

* Tilslut strømforsyningen til relæcontrolleren i henhold til installationsvejledningen i det forrige afsnit og tænd relæcontrolleren.
* Sæt Z-Wave-gatewayen eller kontrolpanelet i **Inklusions-tilstand** (henvis venligst til manualen for Z-Wave-gatewayen eller kontrolpanelet).
* Inden for 1,5 sekunder skal du trykke på funktionsknappen 3 gange.
* Se driftsmanualen for Z-Wave-gatewayen eller kontrolpanelet for at fuldføre tilføjelsesprocessen.
* Hvis enheden allerede er blevet tilføjet (inkluderet) i en anden Z-Wave-gateway/kontrolpanel, eller hvis enheden ikke kan tilføjes til den nuværende Z-Wave-gateway/kontrolpanel, prøv først at fjerne den (se ***Fjernelse af enhed***).

### ***Fjernelse af enhed (eksklusion)***

Enheden skal fjernes fra et eksisterende Z-Wave-netværk, før den kan tilføjes til et andet.

#### &#x20;**Eksklusions-tilstand**

* Sæt Z-Wave-gatewayen eller kontrolpanelet i **Eksklusions-tilstand** (henvis venligst til manualen for Z-Wave-gatewayen eller kontrolpanelet).
* Inden for 1,5 sekunder skal du trykke på funktionsknappen 3 gange, og enheden vil blive fjernet fra Z-Wave-netværket.

#### **Nulstilling til fabriksindstillinger**

* Nulstilling af enheden til fabriksindstillinger vil gendanne den til fabriksstandardindstillinger (dvs. ikke inkluderet i noget Z-Wave-netværk). Brug kun denne procedure, hvis Z-Wave-gatewayen eller kontrolpanelet er mistet eller på anden måde ikke fungerer.
* Hold funktionsknappen på enheden nede i 10 sekunder for at nulstille til fabriksindstillinger.

### ***Rækkeviddetest***

For at teste om enheden kan kommunikere med Z-Wave-gatewayen eller kontrolpanelet:

* Sæt gatewayen/panelet i rækkeviddetest-tilstand (Walk Test).
* Tryk på funktionsknappen på enheden.
* Gatewayen/panelet bør vise, om enheden er inden for driftsområdet (se venligst driftshåndbogen for gatewayen/panelet).

## **Betjening**

### ***Relækontrol***

Når relæcontrolleren med succes er sluttet til et Z-Wave-netværk, vil gatewayen/kontrolpanelet kunne fjernstyre relæet til at tænde, slukke eller skifte mellem tændt og slukket tilstand. Se venligst din Z-Wave-gateway/kontrolpanel for detaljer.

### **Z-Wave-oplysninger**

**Enhedstype:** Tænd/Sluk-strømafbryder

**Rolle-type:** Altid Tændt Slave (AOS)

**Understøttede/Styrede kommando-klasser**

**Obligatorisk CC-understøttelse:**&#x20;

* Association CC, v2 eller nyere
* Association Group Information CC
* Basic CC
* Binary Switch CC
* Device Reset Locally CC
* Manufacturer Specific CC
* Power level CC
* Version CC, v2 eller nyere
* Z-Wave Plus Info CC

**Anbefalet CC-understøttelse**: Firmware Update Metadata CC

#### ***Z-Wave-grupperne (Association Command Class Version 2)***

Kontaktteren kan indstilles til at sende rapporter til associerede Z-Wave-enheder. Den understøtter en associationsgruppe med fem nodepladser for Gruppe 1. For gruppe 1 vil kontakten rapportere sin seneste status til Z-Wave-gateway/panel.

Gruppe 1 for “LifeLine”:

* Binary Switch CC (SWITCH\_BINARY\_REPORT)
* Device Reset Locally CC (COMMAND\_CLASS\_DEVICE\_RESET\_LOCALLY)
  * Automatisk rapport til Gruppe 1 (maksimalt 5 noder)
  * Tænd/Sluk-begivenhedsrapport

Når der skiftes mellem Tænd/Sluk, vil den sende en Binary Switch-rapport til noderne i Gruppe 1.
