# VESTA-130

**WEZ-12/24/36/48-BUS udvidelsesmodul**

## 12-zoners moduludvidelse til Vesta-hybridkontrolpaneler

<figure><img src="https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Fx6WlWd4M6DMDhQVealkA%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=45f5a10f-8af4-4a90-a71a-e9046b131362" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## Introduktion

Denne installationsvejledning skal bruges sammen med hybridpanelets brugermanual, som WEZ-modellen er tilsluttet.

WEZ-12/24/36/48-BUS udvidelsesmodulet er designet til at understøtte udvidelse for hybridpanelet. Gennem BUS-forbindelse kan det give udvidelse af yderligere 12, 24, 36 og 48 kablede zoner på kompatible paneler.

## Identificering af dele

WEZ-12-BUS WEZ-24-BUS

![](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F4pl5I8GSnCrNCZ6vniLu%2F0.jpeg?alt=media) ![](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FFDHYHCmw9wu4R0Kr1uvP%2F1.jpeg?alt=media)

WEZ-36-BUS WEZ-48-BUS

![](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FOdGrPXRKUrMzeKtrY9Pd%2F2.jpeg?alt=media) ![](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FWREnG3et6KTjzMzTJzsK%2F3.jpeg?alt=media)

1. **DC-stik:** DC 12V 1A switchende strømtilslutning.
2. **Aftagelig BUS-paneltilslutningsterminal**
3. **Terminationsmodstand jumperkontakt**

Når udvidelsesmodulet er tilsluttet som den fjerneste BUS-enhed på en BUS-linje, skal udvidelsesmodulets terminalmodstandsjumper og den første BUS-enheds jumperkontakt sættes til ON for at fungere som termineringsmodstande. Den tilsluttede BUS-linjens kommunikationsevne vil blive forbedret.

* **Jumper til ON:** Hvis jumperen er ON, vil kommunikationsevnen blive forbedret.
* **Jumper til OFF:** Hvis jumperen er OFF, er kommunikationsevnen på normalt niveau.

4. **Skruer**
5. **Zoneterminal & 13,5V hjælpespændingsudgangsterminal & GND-terminal**

&#x20;      Den typiske spænding er 13,5V, og den kan variere afhængigt af terminalens udgangsspænding.

6. **Testknap**

&#x20;       Tryk på testknappen for at sende et testsignal til kontrolpanelet.

7. **LED-indikator**

&#x20;       Klik på “Identificer” på panelets webside for at få den tilsvarende WEZ-enheds LED-indikator til at blinke 10 gange.

### Strømforsyning

Udvidelsesmodulet drives af hybridpanelet, som kan levere 13,5V strømkilde til udvidelsesmodulet. Derudover anbefales det at bruge den eksterne 12V strømforsyning, når der er tilsluttet belastninger, der kræver større strømforbrug.

### Advarsel&#x20;

* Kabling af udvidelsesmodulet bør kun udføres af certificerede teknikere med passende viden og træning i elektrisk udstyr.
* Før installation eller noget vedligeholdelsesarbejde skal du sikre dig, at strømforsyningen er afbrudt.

### Installation og tilslutning

<figure><img src="https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FiJeVCYom3KCrTdvJ1owE%2F10.png?alt=media&#x26;token=e46b8d8d-470b-4b9e-a2c2-64e37c997aa3" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* For at lette kabeltilslutninger er terminalblokke på hvert BUS-systemmodul farvekodede.
* For optimal kommunikation af den kablede forbindelse mellem kontrolpanelet og de tilsluttede BUS-enheder, skal du sikre, at den fjerneste BUS-enheds kommunikations-jumper og kontrolpanelets J53-jumper er sat til ON for at fungere som terminationsmodstand. Sørg for kun at aktivere de nævnte 2 jumperafbrydere, og sæt ikke jumperafbryderne til ON for andre mellemliggende BUS-enheder.
* Træd de fire skruer gennem hullerne i udvidelsesmodulet, og spænd skruerne for at sikre det.

<figure><img src="https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FUeVzxoEKlvt0jOxnxF0z%2F7.jpeg?alt=media" alt="" width="246"><figcaption></figcaption></figure>

* Tilslut kablerne til de fire terminaler mærket **VDD, GND, 485A, 485B** på hybridpanelet.

{% hint style="warning" %}
Bemærk:

* ***Den aftagelige konstruktion af BUS-terminalblokke forbedrer installations-effektiviteten. Før kabelføring kan du fjerne terminalblokkene fra enheden for nemheds skyld og sætte dem i igen efter kabelføringen. Når terminalblokkene geninstalleres på printet, skal du sørge for at installere dem i samme retning for at undgå potentielle farer.***
* ***Forkerte forbindelser vil resultere i fejl eller fejlagtig drift. Inspicer ledningsføringen og sikre korrekte forbindelser, før du tænder for strømmen.***
  {% endhint %}

### Zonekabling

* De 12/24/36/48 zoner kan kables ved overvågning af NC (normalt lukket) eller NO (normalt åben) enheder, f.eks. PIR-sensor, dørsensor, røgdetektor, vandsensor, brandsensor, CO-sensor, gaskontakt, varmedetektor og glasbrudsdetektor osv.
* Lednings tykkelse: Minimum 22 AWG, maksimum 18 AWG.
* De hårdkoblede zoner understøtter Single-End-of-Line (SEOL) og Double-End-of-Line (DEOL) loop-konfigurationer med valgfrie modstandsværdier på 1KΩ, 2,2KΩ, 3,74KΩ, 4,7KΩ, 5,6KΩ, 6,8KΩ, 8,2KΩ, 10KΩ.
* Triple end-of-line (TEOL) loop kan konfigureres i forskellige kombinationer: 4,7KΩ, 6,8KΩ, 12KΩ (modstandsvælger: 6,8K), 4,7KΩ/5,6KΩ, 4,7KΩ, 2,2KΩ/3KΩ (modstandsvælger: 4,7K), eller 4,7KΩ/5,6KΩ, 5,6KΩ, 2,2KΩ/3KΩ (modstandsvælger: 5,6K).
* For en NO-loop skal der være en EOL-modstand parallelt (over) loopen.
* For en NC-loop skal der være en EOL-modstand i serie med loopen.
* Hvis en zonekabelmetode ændres, sluk for systemets strøm og tænd igen for at undgå at udløse alarmen.

### NO/NC kabling

![1](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Fxdt0t33SflAcskeupBAh%2F9.jpeg?alt=media) ![2](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F9Mp7F1KQdC8MHnq05xKA%2F10.jpeg?alt=media)

### **Single-End-of-Line modstandskabling**

![3](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FQWDGBsP4j7QKZ1q1grAp%2F11.png?alt=media) ![4](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Fjs7bhHgDI5RfPLXzDRVp%2F12.png?alt=media)

![5](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FwUOljnzEbFlkBOaCIKzN%2F13.png?alt=media) ![6](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F5ssJzlFuEVUz9Mtj8a0z%2F14.png?alt=media)

### **Double-End-of-Line modstandskabling**

![7](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FBhWwbz2qThJ3HMLkmyhJ%2F15.png?alt=media) ![8](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FPrFilty9t4AZs6lYkFtE%2F16.png?alt=media)

### Triple-EOL kabling

<figure><img src="https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F1pGz3DL6WwClyo9E8ohW%2F17.jpeg?alt=media" alt=""><figcaption><p>9</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F9ejXFdrbWrtQpoHgaUsg%2F18.jpeg?alt=media" alt=""><figcaption><p>10</p></figcaption></figure>

## Kom godt i gang

Efter at have tilsluttet udvidelseskortet til hybridpanelet og fuldført enhedskableringen, fortsæt til indlæring og zoneprogrammering.

### Indlæring

**Trin 1.** Tænd for kontrolpanelet; udvidelsesmodulet vil også blive tændt.

**Trin 2.** På panelets webside skal du klikke på “**Indlæring**” for at gå ind på indlæringssiden.

**Trin 3.** Klik på “**Start**” for at gå ind i indlæringstilstand.

**Trin 4.** Klik **“Tilføj”** for at inkludere udvidelsesmodulet i panelet.

**Trin 5.** Hvis udvidelsesmodulet er blevet indlært i systemet, vil den tilføjede enhed blive vist i afsnittet "Indlærte enheder". Enhedstypen vil blive vist som "Expander".

### Identifikation

Funktionen “**Identificer**” bruges til at lokalisere en specifik BUS-enhed i det kablede BUS-system. Denne funktion er nyttig til at skelne hvilken enhed der er hvilken, især i en stor installation hvor mange BUS-enheder er inkluderet.

For at lokalisere udvidelsesmodulet i BUS-systemet:

**Trin 1.** På Hybrid-panelets webside, klik på "Identificer" under enhedslisten efter Expanderens enhedskolonne-registrering.

![](https://758594162-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FYXF0cYjZ7ctzQ17rNvQS%2F19.jpeg?alt=media)

**Trin 2.** Hvis udvidelsesmodulet modtager signalet fra hybridpanelet, vil websiden vise en succesmeddelelse, og udvidelsesmodulets LED-indikator vil blinke 10 gange for at vise brugeren, hvor det er.

{% hint style="warning" %}
Bemærk:

Hvis en timeout-meddelelse vises på websiden, betyder det, at udvidelsesmodulet ikke modtog signalet fra panelet. Kontroller venligst, om udvidelsesmodulet er korrekt forbundet til panelet inden for passende kabellængde.
{% endhint %}

### Gå-test

* For at sikre, at udvidelsesmodulet kan kommunikere med panelet efter indlæring, sæt kontrolpanelet i Walk Test-tilstand og tryk på Test-knappen på udvidelsesmodulet for at sende et testsignal til kontrolpanelet.
* Når panelet modtager testsignalet, vil det bippe en gang og vise udvidelsesmodulets oplysninger øverst i enhedslisten.

{% hint style="warning" %}
Bemærk:

Hvis der ikke er noget svar fra panelet efter tryk på testknappen, betyder det, at panelet ikke modtog testsignalet fra enheden.

Kontroller venligst, om udvidelsesmodulet er korrekt forbundet til panelet inden for passende kabellængde.
{% endhint %}

### *Programmering af kablede zoner*

Efter at udvidelsesmodulet er tilføjet, fortsæt til programmering af kablede zoner.

**Trin 1.** Klik på Wired Sensor for at gå ind på denne webside. Du vil se Expanders nederst på siden.

**Trin 2.** Klik på “Rediger” ved slutningen af expander-registreringen.

**Trin 3.** Rediger typen af den kablede sensor, zonekabling og EOL-modstanden for hver zone.

* **Type**: Vælg typen af den kablede sensor for hver zone fra rullelisten.
* **Loop**: Vælg nummeret, der svarer til zonekablingen for hver zone fra rullelisten. På denne webside er der kabelforskrifter nedenfor til din reference.
* **Modstand**: Vælg modstanden for zonekablingen.
* **Status**: Status for hver zone—Gendannet, Sabotage eller Udløst—vil blive vist i dette

**Trin 4.** Klik “**OK**” for at gemme ændringer, når du er færdig. Alternativt klik på “**Nulstil**” for at indtaste alle oplysninger igen.

**Trin 5.** Hvis processen er vellykket, vil skærmen vise “**Opdateret med succes.**” Sensoren vil blive tildelt et specifikt område og zone. For at redigere enhedsindstillingen eller oplysningerne, klik på “**Rediger**” i slutningen af enhedsopførelsen.

**Trin 6.** Du vil gå ind i **Enhedsredigering** webside.

**Trin 7.** Rediger dine enhedsindstillinger og oplysninger. Klik på “OK” for at gemme ændringer, når du er færdig.

### Overvågningssignal

Efter at være indlært i kontrolpanelet, vil udvidelsesmodulet automatisk sende overvågningssignaler hvert 20. til 30. sekund.
