# VESTA-336

**SD-32-HM-SC**

## **سلسلة كاشف الدخان**

<figure><img src="https://482459041-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Fz7pTLPoUz7poSkvjdJph%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=7d42f2f1-634a-458a-bdce-225c94d62e56" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

سلسلة SD-32 هي كاشف دخان لاسلكي مصمم لحمايتك من مخاطر الحريق المحتملة. يستخدم كاشف الدخان تقنية مستشعر متعددة المعايير للتمييز بين اللهب المشتعل بسرعة والحرائق المتقدة ببطء، وفي نفس الوقت يتضمن تقنية ذكية لتمييز بين دخان الطهي وحالات حريق منزلية تهدد الحياة فعلاً، مما يقضي عمليًا على الإنذارات الكاذبة.

بالإضافة إلى قدرة كشف الدخان، النماذج المزودة بكشف الحرارة قادرة على الإبلاغ عن درجة الحرارة للمستخدمين. النماذج المدمج بها مستشعر حركة PIR قادرة على اكتشاف الحركات. يمكن لنموذج SC أن يتصل بباقي كواشف الدخان في نظام الإنذار وسيرفع الإشارة عند تشغيل أي كاشف دخان في النظام.

نماذج سلسلة SD-32 مدرجة كما يلي:

<figure><img src="https://482459041-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FWlY29Hmy7PpZ8MWGK2zc%2F10.png?alt=media&#x26;token=62a3c0a2-a262-4083-a287-40d2adb2496f" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## ***تعريف الأجزاء***

![](https://482459041-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FelDrz7ER9hhLREVuyjaX%2F1.png?alt=media)

**1. مؤشر LED / زر الاختبار**

**LED أحمر**

* وميض سريع: إنذار.
* وميض كل ثانية: كاشف الدخان في وضع كتم الإنذار.
* يومض كل ثانيتين: كاشف الدخان تحت عملية التسخين والمعايرة.
* وميض كل 4 ثوانٍ مع LED برتقالي: البطارية مستنفدة.
* يومض لفترة وجيزة: عند الضغط على زر التعلم لمعرفة ما إذا كان الجهاز يعمل بشكل طبيعي.
* يضيء لفترة وجيزة: إرسال إشارة.

**LED برتقالي**

* وميض كل ثانية: فشلت المعايرة.
* وميض كل 4 ثوانٍ مع LED أحمر: البطارية مستنفدة.
* وميض كل 5 ثوانٍ: فشل اكتشاف الدخان أو وجود خلل في الجهاز.
* وميض كل 45 ثانية: حالة بطارية منخفضة

**زر التعلم/الاختبار**

* اضغط على الزر مرة واحدة من أجل:
  * إرسال إشارة اختبار.
  * التحقق من غرفة اكتشاف الدخان.
  * كتم الإنذار عندما يصدر كاشف الدخان إنذارًا.
  * إرسال رمز التعلم. **(للنموذج غير SC)**
* اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة 3 ثوانٍ لإرسال كل رمز/رموز التعلم. **(لنموذج SC)**
* اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة 10 ثوانٍ للدخول في عملية المعايرة.

2. **عدسة الأشعة تحت الحمراء (SD-32-HM/-HM-SC فقط)**
3. **المكبر الصوتي (البازر)**
4. **حجرة البطارية**
5. **خطاطيف**
6. **مسمار تثبيت غطاء حجرة البطارية**
7. **قوس التثبيت**
8. **فتحات التركيب**
9. **ورقة التثبيت**

## **الميزات**

### ***البطارية***

* تُستخدم ثلاث بطاريات ليثيوم CR123 بجهد 3 فولت لتغذية كاشف الدخان.
* يحتوي كاشف الدخان على آلية مضمونة تمنع إغلاق الغطاء دون تركيب البطارية أولاً. اضغط على اللسان وأدخل ثلاث بطاريات جديدة في الحجرة.
* سيفحص كاشف الدخان جهد البطارية تلقائيًا كل 25 ثانية. إذا تم اكتشاف بطارية منخفضة مرتين متتاليتين، سينقل كاشف الدخان إشارة بطارية منخفضة ويدخل حالة البطارية المنخفضة.
* في حالة البطارية المنخفضة، سيتم إرسال إشارة البطارية المنخفضة مع عمليات الإرسال العادية؛ ستومض مصدّرة LED البرتقالية مرة كل 45 ثانية.
* ستومض مصدّرتا LED الحمراء والبرتقالية مرة كل 4 ثوانٍ عند استنفاد البطارية.

{% hint style="warning" %}
ملاحظة:

عند تغيير البطاريات، بعد إزالة البطاريات القديمة، اضغط زر الاختبار مرتين لتفريغ الشحنة بالكامل قبل إدخال بطاريات جديدة.
{% endhint %}

## ***البدء***

**الخطوة 1.** أدخل ثلاث بطاريات ليثيوم CR123 بجهد 3 فولت لتشغيل كاشف الدخان. ضع البطاريات وفق قطبية حجرة البطارية قبل الإدخال.

**الخطوة 2.** سيصدر كاشف الدخان صفيرتين قصيرتين ويبدأ **التسخين لمدة دقيقة واحدة**. سيومض LED الأحمر كل ثانيتين. **الخطوة 3.** عند اكتمال الإحماء، سيصدر كاشف الدخان صفارة للإشارة إلى دخوله وضع المعايرة. ال **وضع المعايرة**

لمدة **دقيقة واحدة** (إذا فشلت المعايرة، سيحاول كاشف الدخان المعايرة مرة أخرى، سيستمر وضع المعايرة لمدة أقصاها 9 دقائق). سيستمر المصباح الأحمر في الوميض كل ثانيتين أثناء المعايرة.

**الخطوة 4.** عند اكتمال المعايرة، سيصدر كاشف الدخان صفيرين قصيرين ويطفئ مؤشر LED للعودة إلى الوضع الطبيعي.

{% hint style="warning" %}
ملاحظة:

إذا فشلت المعايرة، سيصدر كاشف الدخان صفارة مستمرة. يرجى إزالة البطارية، الضغط على زر الاختبار مرتين لتفريغ الشحنة بالكامل، ثم إعادة إدخال البطاريات لإعادة المحاولة من الخطوة 1.
{% endhint %}

بعد انتهاء عملية التسخين والمعايرة بنجاح، يمكنك المتابعة إلى عملية التعلم.

**الخطوة 5.** ضع لوحة التحكم في وضع التعلم. راجع دليل لوحة التحكم للتفاصيل.

**الخطوة 6.** **(للنموذج غير SC)** اضغط على زر التعلم/الاختبار مرة واحدة لإرسال رمز التعلم.

**(لنموذج SC)** اضغط على زر التعلم/الاختبار لمدة 3 ثوانٍ لإرسال جميع رموز التعل&#x645;**.**

**الخطوة 7.** أضف المستشعر/المستشعرات المكتشفة فورًا إلى لوحة التحكم.

{% hint style="warning" %}
ملاحظة:

بالنسبة لنموذج SC، سيصدر كاشف الدخان صفيرًا ذا نغمتين عند استلام تأكيد من لوحة التحكم على رمز تعلم كاشف الدخان/درجة الحرارة.
{% endhint %}

## ***اختبار كاشف الدخان***

بالضغط على زر الاختبار على كاشف الدخان، يمكنك اختبار ما إذا كان كاشف الدخان يعمل بشكل طبيعي.

* إذا كان كاشف الدخان يعمل بشكل طبيعي، سيضيء مصباح LED الأحمر لمدة ثانيتين يتبعه صفير ذو نغمتيْن.
* إذا صدر عن البازر صفيرتان بنغمتين 3 مرات، فـ“**غرفة البصريات**” على كاشف الدخان إما متسخة أو معطلة.
* ***وضع الاختبار لوظيفة الأشعة تحت الحمراء*****&#x20;(SD-32-HM/-HM-SC فقط)**
  * يمكن وضع مستشعر الحركة PIR في الجهاز في وضع الاختبار عن طريق الضغط على زر الاختبار. في كل مرة يُضغط فيها زر الاختبار، سيرسل الجهاز إشارة اختبار إلى لوحة التحكم لاختبار نطاق الراديو ويدخل وضع الاختبار لمدة 3 دقائق. سيخرج تلقائيًا من وضع الاختبار بعد 3 دقائق ويعود إلى الوضع الطبيعي. في وضع الاختبار، يتم تعطيل مؤقت السكون، وسومض مؤشر LED في كل مرة يتم فيها اكتشاف حركة.
* ***مؤقت السكون لوظيفة الأشعة تحت الحمراء*****&#x20;(SD-32-HM/-HM-SC فقط)**
  * لمستشعر الحركة PIR في الجهاز "**زمن سكون**" تقريبًا 40 ثانية للحفاظ على الطاقة. بعد إرسال حركة مكتشفة، لن يعيد PIR الإرسال لمدة 40 ثانية. بهذه الطريقة، لن تستنزف الحركة المستمرة أمام PIR البطارية بلا داعٍ.
* ***الإشراف***
  * سينقل كاشف الدخان إشارة إشراف للإبلاغ عن حالته بانتظام وفق إعداد المستخدم. الفاصل الزمني الافتراضي من المصنع هو 30\~50 دقيقة.
* ***كشف درجة الحرارة*****&#x20;(SD-32-HM/-HM-SC فقط)**
  * يقيس مستشعر الحرارة درجة الحرارة كل 10 ثوانٍ، وينقل قراءة درجة الحرارة إلى لوحة التحكم كل 30\~33 دقيقة.
  * يمكن للمستخدمين أيضًا الضغط على زر الاختبار مرة لإرسال قراءة درجة الحرارة الحالية يدويًا.
* ***تنشيط الإنذار***

سينشط كاشف الدخان إنذار الحريق عند تشغيل كشف الدخان. النماذج المزودة بكشف الحرارة ستنشط أيضًا الإنذار عند اكتشاف حرارة مرتفعة. عندما يتم تفعيل الإنذار، سينقل كاشف الدخان إشارة إنذار ويشغل صفارته المدمجة.

**كشف الدخان:**

* يفحص كاشف الدخان تركيز الدخان كل 8 ثوانٍ
* يتفعل الإنذار كلما تجاوز تركيز الدخان عتبة الكشف، وسيستمر حتى ينخفض تركيز الدخان إلى ما دون عتبة الإنذار.
* سيومض LED الأحمر بسرعة أثناء الإنذار.

**كشف الحرارة: (SD-32-HM/-HM-SC فقط)**

* يفحص كاشف الدخان درجة الحرارة كل 10 ثوانٍ. سيتم تفعيل الإنذار في الحالات التالية:
  * عندما ترتفع درجة الحرارة بمعدل 8.25°م في الدقيقة (معدل الارتفاع).
  * عندما تتجاوز درجة الحرارة 57.25°م (حرارة عالية).
* سيومض المصباح الأحمر كل ثانية أثناء الإنذار. سيتوقف كاشف الدخان عن إصدار الإنذار فقط إذا انخفضت درجة الحرارة دون عتبة الإنذار:
* إذا تم تشغيل الإنذار بسبب حالة معدل الارتفاع (8.25°م في الدقيقة أو أكثر)، يجب أن تنخفض درجة الحرارة إلى 4°م أقل من أعلى درجة حرارة تم اكتشافها لكي يتوقف الكاشف عن الإنذار.
* إذا تم تشغيل الإنذار بسبب حالة الحرارة العالية (57.25°م)، يجب أن تنخفض درجة الحرارة إلى أقل من 49°م لكي يتوقف كاشف الدخان عن الإنذار.
* سيبث كاشف الدخان إشارة استعادة إذا لم يتم اكتشاف دخان أو حرارة عالية لمدة 160 ثانية.
* إذا استمرت حالة الإنذار، سيعيد كاشف الدخان إرسال إشارة الإنذار كل دقيقتين.

**الكشف بالأشعة تحت الحمراء: (SD-32-HM/-HM-SC فقط)**

* سينقل كاشف الدخان إشارة إلى لوحة التحكم إذا تم الالتقاط أي حركة ضمن نطاق كشف الأشعة تحت الحمراء. لن يصدر الصفارة ولن تومض مصدّرة LED. يرجى الرجوع إلى لوحة التحكم الخاصة بك للتفاصيل.
* ***الاتصال المتبادل*****&#x20;(SD-32-HM-SC فقط)**
  * يتصل كاشف الدخان مع كواشف دخان أخرى في نظام الإنذار. عندما يقوم كاشف دخان بتفعيل الإنذار، ستقوم لوحة التحكم بإخطار باقي كواشف الدخان لرفع الإنذار أيضًا حتى لو لم تكتشف الدخان بعد. ستكون مدة الإنذار وفقًا لإعدادات لوحة التحكم.
  * إلغاء تأمين النظام سيوقف إنذار كواشف الدخان الأخرى التي تم تفعيلها بواسطة لوحة التحكم. الإنذار الذي يسببه كاشف الدخان الذي يكتشف الدخان سيتوقف فقط عندما تنخفض تركيزات الدخان إلى ما دون عتبة الإنذار.
  * الضغط على زر الاختبار لكاشف دخان سيصدر كتم صوت إنذار لذلك الكاشف المحدد فقط، ولا يمكن أن يكتم إنذار جميع كواشف الدخان المتصلة مترابطة.
* ***كتم الإنذار***
  * عندما يصدر كاشف الدخان إنذارًا، سيؤدي الضغط على زر الاختبار إلى وضع كاشف الدخان في وضع كتم الإنذار لكتم الصوت لمدة 9 دقائق. سيتوقف الصفارة فقط بعد تنشيط الإنذار لمدة لا تقل عن دقيقة واحدة. إذا تم الضغط على الزر قبل وصول وقت الإنذار إلى دقيقة واحدة، سينتظر كاشف الدخان حتى يصل وقت الإنذار إلى دقيقة واحدة قبل كتم الإنذار.
  * أثناء فترة كتم الإنذار لمدة 9 دقائق، سيومض المصباح الأحمر مرة كل ثانية. سيستمر كاشف الدخان في مراقبة تركيز الدخان أثناء فترة كتم الإنذار:
  * بعد انتهاء فترة كتم الإنذار لمدة 9 دقائق، إذا انخفض تركيز الدخان إلى ما دون عتبة الإنذار، سيصدر كاشف الدخان صفارة ذات نغمتين ويعود إلى التشغيل العادي دون إصدار الإنذار.
  * إذا استمر تركيز الدخان في تجاوز عتبة الإنذار، سيبدأ كاشف الدخان في إصدار الإنذار مرة أخرى.
  * إذا استمر تركيز الدخان في الارتفاع أثناء فترة كتم الإنذار وتجاوز عتبة إنذار ثانية، سيبدأ كاشف الدخان في إصدار الإنذار مرة أخرى. لا يمكن كتم إنذار ناتج عن تجاوز عتبة الإنذار الثانية بالضغط على زر الاختبار.
* ***إعادة المعايرة***

نظرًا لأن ظروف تشغيل كاشف الدخان قد تتغير بعد تركيبه لبعض الوقت، قد ترغب في إعادة معايرة كاشف الدخان لأخذ قيمة عتبة كشف دخان جديدة وضمان الأداء الأمثل لكاشف الدخان. للقيام بذلك:

* اضغط مع الاستمرار على زر الاختبار لمدة 10 ثوانٍ ثم أفلته عندما يصدر كاشف الدخان صفيرتين. سيصدر الجهاز صفيرة أخرى بعد 5 ثوانٍ ويبدأ المعايرة. سيومض LED الأحمر كل ثانيتين للدلالة على ذلك.
* تستمر عملية المعايرة لمدة **دقيقة واحدة** (إذا فشلت المعايرة، سيحاول كاشف الدخان إعادة المعايرة، وستستمر وضعية المعايرة لمدة 9 دقائق كحد أقصى).
* عند اكتمال المعايرة، سيصدر كاشف الدخان صفيرًا ذي نغمتين. سيتوقف المصباح الأحمر عن الوميض للدلالة على عودته إلى الوضع الطبيعي.
* إذا فشلت المعايرة، سيصدر كاشف الدخان صفارة مستمرة، وسيومض LED البرتقالي كل ثانية. يرجى إزالة البطارية، اضغط على زر الاختبار مرتين لتفريغ الطاقة تمامًا، ثم أعد إدخال البطاريات لإعادة تشغيل كاشف الدخان.

## **التركيب**

![على بعد لا يقل عن 60 سم من الحائط](https://482459041-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FNUOKCmbX25G5B2FNdlVY%2F18.png?alt=media)

![في أعلى سُلّم](https://482459041-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FyEb9J6bljAYnmK6JhQJd%2F16.png?alt=media)

### ***إرشادات التثبيت***

يوصى بأن يكون موقع التركيب في المنطقة المركزية من السقف.

لا تقم بوضع الكاشف في المواقع التالية:

1. المطبخ – قد يسبب دخان الطهي إنذارًا غير مرغوب فيه.
2. بالقرب من مروحة تهوية أو مصباح فلورسنت أو مكيف هواء – قد تؤثر التيارات الهوائية الصادرة منها على حساسية الكاشف.
3. بالقرب من عوارض السقف أو فوق خزانة – قد يؤثر الهواء الراكد في هذه المناطق على حساسية الكاشف.
4. في ذروة إطار من نوع "**A**" للسقف.

### ***توصية التثبيت***

* **يوصى بتركيب كاشف الدخان في المواقع التالية.**
  * في منطقة سقفية ذات رؤية كاملة لتغطية الكشف غير محجوبة بالأجهزة أو الأثاث.
  * بالقرب من مدخل غرفة أو منزل لمراقبة نشاط الدخول.
* **القيود**
  * لا تقم بتركيب كاشف الدخان معرضًا لأشعة الشمس المباشرة.
  * تجنّب تركيب كاشف الدخان في مناطق قد تتسبب فيها الأجهزة بتغير سريع في درجة الحرارة ضمن منطقة الكشف، مثل المكيفات الهوائية أو المدافئ، إلخ.
  * تجنب العوائق الكبيرة في منطقة الكشف.
  * لا توجهه مباشرة نحو مصادر الحرارة مثل الحرائق أو الغلايات، ولا فوق المشعات.
  * تجنب وجود عناصر متحركة في منطقة الكشف مثل الستائر أو المعلقات الجدارية إلخ.
* اضغط على زر الاختبار للدخول في وضع الاختبار. تجول حول المنطقة المحمية ولاحظ متى يضيء LED وتحقق من أن تغطية الكشف كافية.
* عندما تكون تغطية الكشف مرضية، يكون التثبيت قد اكتمل الآن.

## ***تركيب كاشف الدخان***

**الخطوة 1.** أدخل ثلاث بطاريات ليثيوم CR123A. ضع البطاريات وفق مؤشر قطبية حجرة البطارية.

إذا لم تُركب البطاريات، فلن يكون بالإمكان إغلاق حجرة البطارية ولن يمكن تركيب كاشف الدخان.

**الخطوة 2.** بعد إدخال البطاريات، سيصدر كاشف الدخان صفارتين قصيرتين ويبدأ عملية الإحماء لمدة دقيقة واحدة. ستومض مصدّرة LED كل ثانيتين. عند اكتمال عملية الإحماء، سيصدر كاشف الدخان صفارتين قصيرتين ويطفئ مصدّرة LED للعودة إلى الوضع العادي.

**الخطوة 3.** قبل تركيب الجهاز، اضغط على زر الاختبار للتأكد من أن كاشف الدخان يعمل بشكل طبيعي. تحقق مرتين ما إذا كانت مصدّرة LED الحمراء تضيء لمدة ثانيتين تليها صفارة ذات نغمتين.

**الخطوة 4.** ضع كاشف الدخان في موقع التركيب المرغوب.

**الخطوة 5.** أخرج ورقة التثبيت المرفقة في العبوة. حجم الصورة يساوي الحجم الفعلي لكاشف الدخان والتصميم المثقوب يسمح بتمزيق سهل بعد التركيب.

**الخطوة 6.** ضع الورقة محكمة على السقف واستخدم الثقوب الأربعة كقالب لحفر الثقوب وإدخال سدادات الحائط إذا لزم الأمر.

تأكد من أن سدادات الحائط مستوية مع سطح التركيب.

**الخطوة 7.** ضع حامل التثبيت فوق ورقة التثبيت وقم بربطه بالحوائط بمسامير.

**الخطوة 8.** يوجد على الغطاء الخلفي لكاشف الدخان 4 خطافات. امسك كاشف الدخان بعناية اضافية ووافق الفتحات الأربعة في حامل التثبيت مع الخطافات الأربعة.

**الخطوة 9.** قم بتدوير باتجاه عقارب الساعة لقفل الخطاف.

**الخطوة 10.** اكتمل التثبيت الآن. يمكنك الآن نزع ورقة التركي&#x628;**.**

* صُمم كاشف الدخان للتركيب على السقف. الارتفاع المثالي لتركيب كاشف الدخان هو 3 أمتار. قد يؤثر التركيب فوق 3 أمتار على أداء الكشف. **(SD-32-HM/-HM-SC فقط))**
* يوفر كاشف الحركة تغطية كشف بزاوية 360° وقطر 6 أمتار. يرجى الرجوع إلى الأشكال أدناه لتفاصيل التثبيت

<figure><img src="https://482459041-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FGpyZu4p426ks8JV8zqlq%2F10.png?alt=media&#x26;token=c221e9c0-d0b3-486e-8c6a-4b7b477ef0e1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* عند تركيبه على السقف، يكون لأداة PIR أداء كشف أفضل ضد الحركة الأفقية.

<figure><img src="https://482459041-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FsmKCqkvHMlKprdJ5aWzK%2F11.png?alt=media&#x26;token=542983b1-4254-493e-bfb2-e055cab9cc4a" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## **الصيانة والتنظيف**

سيساعد الصيانة والتنظيف المنتظمان في الحفاظ على كاشف الدخان في حالة عمل جيدة.

* اختبر كاشف الدخان أسبوعيًا للتحقق من أن صوت الإنذار والمؤشرات تعمل بشكل صحيح.
* نظف كاشف الدخان مرة واحدة على الأقل كل 6 أشهر.
  * قم بتفريغ الغبار/الأوساخ/الجزيئات الصغيرة المتراكمة في حجرة كشف الدخان والفتحات برفق باستخدام المكنسة.
  * نظف الغلاف بمسحه جيدًا بقطعة قماش مبللة وجففه. لا تدخل الماء داخل جهاز الإنذار.
  * لا تستخدم أبدًا منظفات أو مواد تنظيف أو مذيبات على الكاشف.
* تجنب رش المعطرات أو مثبت الشعر أو غيرها من الرذاذات بالقرب من كاشف الدخان.
* لا تقم بطلاء أو تعديل الكاشف تحت أي ظرف من الظروف.

**انتهاء الصلاحية**

لدى كاشف الدخان عمر افتراضي أقصى **10 سنوات** من تاريخ التثبيت. يجب استبدال كاشف الدخان فورًا بعد 10 سنوات من الخدمة.

يوصى بكتابة تاريخ "استبدال بحلول" (10 سنوات من تاريخ التثبيت) على ظهر الكاشف قبل التثبيت.
