# VESTA-023

SD-29-F1

## سلسلة كاشف الدخان

<figure><img src="https://482459041-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F3R3bW9eg4A3v2aTmPPjD%2Fimage.png?alt=media&#x26;token=02022e45-7c16-4a14-985f-53bdb8e97e71" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

سلسلة SD-29 هي كاشف دخان لاسلكي مزود بمستشعر حركة PIR مدمج وقدرة على كشف الحرارة. صُمم لحماية عائلتك من مخاطر الحريق المحتملة، كما أن كاشف الدخان قادر أيضًا على اكتشاف الحركات وإبلاغ المستخدمين بدرجة الحرارة. يمكن ربط كاشف الدخان بباقي كواشف الدخان في نظام الإنذار وسيرفع إنذارًا عند تشغيل أي كاشف دخان في النظام **(خاص بطراز SD-29-HME-SC فقط)**.

يتضمن كاشف الدخان الطرز التالية:

<figure><img src="https://482459041-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FZKBb978dPjtNn3ftDmRP%2F1.png?alt=media&#x26;token=3eaa50e2-3505-4f77-9a3f-796a4fabf102" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## تعريف الأجزاء

![](https://482459041-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2F1rCqoSMTEjabqy0hjA4z%2F0.png?alt=media)

1. **مؤشر LED / زر الاختبار / ضوء الطوارئ**

**LED أحمر**

* وميض سريع: إنذار.
* وميض كل ثانية: كاشف الدخان في وضع كتم الإنذار.
* يومض كل ثانيتين: كاشف الدخان في طور التسخين وعملية المعايرة.
* وميض كل 4 ثوانٍ مع LED برتقالي: البطارية مستنفدة.
* يومض لفترة وجيزة: عند الضغط على زر التعلم لمعرفة ما إذا كان الجهاز يعمل بشكل طبيعي.
* يضيء لفترة وجيزة: إرسال إشارة.

**LED برتقالي**

* يومض كل ثانية: تشغيل الجهاز/فشل المعايرة.
* وميض كل 4 ثوانٍ مع LED أحمر: البطارية مستنفدة.
* يومض كل 5 ثوانٍ: يكتشف فشل الدخان أو عطل في الجهاز.
* وميض كل 45 ثانية: حالة بطارية منخفضة

**زر التعلم/الاختبار**

* اضغط على الزر مرة واحدة من أجل:

&#x20;          \- إرسال إشارة إشراف/اختبار.

&#x20;          \- فحص حجرة كشف الدخان.

&#x20;          \- كتم صوت الإنذار.

* اضغط مع الاستمرار على الزر لمدة 10 ثوانٍ للدخول في عملية المعايرة.

**LED أبيض (ضوء الطوارئ)**

* سيبدأ ضوء الطوارئ في الوميض ببطء لتنبيه المستخدمين بأن النظام يطلق إنذارًا. **(خاص بطراز SD-29-HME فقط)**

2. **عدسة الأشعة تحت الحمراء (خاص بطرازي SD-29-HM/SD-29-HME فقط)**
3. **المكبر الصوتي (البازر)**
4. **مسمار تثبيت حجرة البطارية**
5. **حجرة البطارية**
6. **خطاطيف**
7. **قوس التثبيت**

![](https://482459041-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FEuoknWIefPGyRHfKr5la%2F1.png?alt=media)

8. **فتحات التركيب**

&#x20;     يمكن لخطاطيف حامل التركيب أن تُثبت في فتحة التثبيت هذه.

9. **ورقة التثبيت**

## الميزات

### البطارية

* تُستخدم ثلاث بطاريات ليثيوم CR123 بجهد 3 فولت لتغذية كاشف الدخان.
* يحتوي كاشف الدخان على آلية مضادة للخطأ تمنع إغلاق الغطاء دون تركيب البطارية أولًا. اضغط للأسفل على اللسان وأدخل ثلاث بطاريات جديدة في الحجرة.
* عندما تكون البطارية منخفضة، سيتم إرسال إشارة انخفاض البطارية مع الإرسالات العادية. سيومض مؤشر LED البرتقالي مع صفارة منخفضة الصوت مرة كل 45 ثانية.
* ستومض مصدّرتا LED الحمراء والبرتقالية مرة كل 4 ثوانٍ عند استنفاد البطارية.

{% hint style="warning" %}
ملاحظة:

عند تغيير البطارية، بعد إزالة البطارية القديمة، اضغط زر الاختبار مرتين لتفريغ الشحنة بالكامل قبل إدخال البطارية الجديدة.
{% endhint %}

### البدء

**الخطوة 1.** ضع لوحة التحكم في وضع التعلم. راجع دليل لوحة التحكم للتفاصيل.

**الخطوة 2.** أدخل ثلاث بطاريات ليثيوم CR123 بجهد 3 فولت لتشغيل كاشف الدخان. ضع البطاريات وفق قطبية حجرة البطارية قبل الإدخال.

**الخطوة 3.** سيطلق كاشف الدخان صفيرين قصيرين ويبدأ في التسخين لمدة دقيقة واحدة. سيومض مؤشر LED الأحمر كل ثانيتين.

**الخطوة 4.** خلال فترة الدقيقة الواحدة، سيتم التعرف على كاشف الدخان.

&#x20;              **للطراز SC (SD-29-HME-SC)**

&#x20;              أ) اضغط مع الاستمرار على زر التعلم/الاختبار لمدة 3 ثوانٍ لإرسال رمز تعلم لمستشعر الدخان/الحرارة.

&#x20;              ب) اضغط على زر التعلم/الاختبار مرة واحدة لإرسال رمز تعلم لمستشعر الأشعة تحت الحمراء.

&#x20;              **للطرازات غير SC (SD-29-H/SD-29-HM/SD-29-HME)**

&#x20;             أ) اضغط على زر التعلم/الاختبار مرة واحدة لإرسال رمز تعلم.

&#x20;            إذا استلمت لوحة التحكم الإشارة، سيصدر كاشف الدخان صفيرًا ذو نغمتين. راجع دليل لوحة التحكم لإكمال عملية التعلم.

**الخطوة 5.** عند انتهاء كاشف الدخان من التسخين، سيصدر صفيرًا للدلالة على دخوله وضع المعايرة. تستمر وضعية المعايرة من 1 إلى 9 دقائق. سيستمر مؤشر LED الأحمر في الوميض كل ثانيتين أثناء المعايرة. يُحظر تعلم كاشف الدخان خلال هذه الفترة.

**الخطوة 6.** عند اكتمال المعايرة، سيصدر كاشف الدخان صفيرين قصيرين ويطفئ مؤشر LED للعودة إلى الوضع الطبيعي. إذا لم يتم تعلم كاشف الدخان في اللوحة مسبقًا، اضغط زر التعلم/الاختبار الآن لإكمال التعلم.

### اختبار كاشف الدخان

بالضغط على زر الاختبار على كاشف الدخان، يمكنك اختبار ما إذا كان كاشف الدخان يعمل بشكل طبيعي.

* إذا كان كاشف الدخان يعمل بشكل طبيعي، سيضيء مصباح LED الأحمر لمدة ثانيتين يتبعه صفير ذو نغمتيْن.
* إذا صدر عن البازر صفيرتان بنغمتين 3 مرات، فـ“**غرفة البصريات**” على كاشف الدخان إما متسخة أو معطلة.

### ***وضع الاختبار لوظيفة الأشعة تحت الحمراء***

* يمكن وضع كاشف الدخان في وضع الاختبار بالضغط على زر الاختبار. في كل مرة يُضغط فيها زر الاختبار، سيرسل كاشف الدخان إشارة اختبار إلى لوحة التحكم لاختبار نطاق الراديو ويدخل وضع الاختبار لمدة 3 دقائق. سيخرج تلقائيًا من وضع الاختبار بعد 3 دقائق ويعود إلى الوضع الطبيعي. في وضع الاختبار، يتم تعطيل مؤقت النوم، وسيتوهج مؤشر LED في كل مرة يتم فيها اكتشاف حركة.

### الإشراف

* سيبث كاشف الدخان إشارة إشراف للإبلاغ عن حالته بانتظام وفقًا لإعدادات المستخدم. الفاصل الزمني الافتراضي من المصنع هو 30\~50 دقيقة. يمكن للمستخدم أيضًا الضغط على زر الاختبار مرة واحدة لإرسال إشارة إشراف يدويًا.

### ***كشف درجة الحرارة*****&#x20;(خاص بالطرز SD-29-H/SD-29-HM/SD-29-HME فقط)**

* يقيس مستشعر الحرارة درجة الحرارة كل 10 ثوانٍ وينقل قراءة درجة الحرارة إلى لوحة التحكم كل 30\~33 دقيقة.
* يمكن للمستخدمين أيضًا الضغط على زر الاختبار مرة لإرسال قراءة درجة الحرارة الحالية يدويًا.

### تنشيط الإنذار

يقوم كاشف الدخان بتفعيل إنذار الحريق عندما يتم تشغيل وظيفة كشف الدخان أو كشف الحرارة العالية. عند تفعيل الإنذار، سيرسل كاشف الدخان إشارة إنذار ويشغل صفارته المدمجة لرفع الإنذار.

#### **كشف الدخان:**

* يفحص كاشف الدخان تركيز الدخان كل 8 ثوانٍ
* يتفعل الإنذار كلما تجاوز تركيز الدخان عتبة الكشف، وسيستمر حتى ينخفض تركيز الدخان إلى ما دون عتبة الإنذار.
* سيومض LED الأحمر بسرعة أثناء الإنذار.

#### **كشف الحرارة:**

* يشيك كاشف الدخان على درجة الحرارة كل 10 ثوانٍ. سيتم تفعيل الإنذار في الحالات التالية:

\- عندما ترتفع درجة الحرارة بمعدل 8.25°C في الدقيقة (معدل الارتفاع).

\- عندما تتجاوز درجة الحرارة 57.25°C (حرارة عالية).

* سيومض مؤشر LED الأحمر كل ثانية أثناء الإنذار. سيتوقف كاشف الدخان عن إصدار الإنذار فقط إذا انخفضت درجة الحرارة إلى ما دون عتبة الإنذار:
* إذا تم تشغيل الإنذار بواسطة شرط معدل الارتفاع (8.25°C في الدقيقة أو أكثر)، يجب أن تنخفض درجة الحرارة بمقدار 4°C تحت أعلى درجة حرارة تم قياسها ليوقف الكاشف الإنذار.
* إذا تم تشغيل الإنذار بواسطة حالة الحرارة العالية (57.25°C)، يجب أن تنخفض درجة الحرارة إلى أقل من 49°C لكي يتوقف كاشف الدخان عن إصدار الإنذار.
* سيبث كاشف الدخان إشارة استعادة إذا لم يتم اكتشاف دخان أو حرارة عالية لمدة 160 ثانية.
* إذا استمرت حالة الإنذار، سيعيد كاشف الدخان إرسال إشارة إنذار كل دقيقتين.

#### **كشف بالأشعة تحت الحمراء: (خاص بطرازي SD-29-HM/SD-29-HME فقط)**

* سيبث كاشف الدخان إشارة إلى لوحة التحكم إذا تم الكشف عن أي حركة ضمن نطاق كشف الأشعة تحت الحمراء. لن تدق الصفارة، ولن يومض مؤشر LED. يرجى الرجوع إلى لوحة التحكم للتفاصيل.

### ضوء الطوارئ (خاص بطراز SD-29-HME فقط)

* يتضمن كاشف الدخان ضوء طوارئ مدمج يمكنه توفير تنبيهات بصرية في حالة الطوارئ. عند تنشيط كاشف الدخان، سيبدأ ضوء الطوارئ في الوميض ببطء للإشارة إلى أن النظام يطلق إنذارًا.

### *الاتصال المتبادل* *(خاص بطراز SD-29-HME-SC فقط)*

* كاشف الدخان متصل بباقي كواشف الدخان في نظام الإنذار. عندما يشغل كاشف دخان إنذاره، ستقوم لوحة التحكم بإخطار باقي كاشفات الدخان لرفع الإنذار أيضًا حتى لو لم تكشف دخانًا بعد. ستتوافق مدة الإنذار مع إعداد لوحة التحكم.
* لا يمكنك الضغط على زر الوظيفة لكتم إنذار تم تفعيله بواسطة كواشف دخان أخرى.
* سيتم استعادة الإنذار فقط بعد انتهاء مهلة 3 دقائق أو حتى يبث كاشف الدخان الآخر، الذي تسبب في الإنذار، إشارة استعادة.

### كتم الإنذار

* عندما يصدر كاشف الدخان إنذارًا، سيؤدي الضغط على زر الاختبار إلى وضع كاشف الدخان في وضع كتم الإنذار لكتم الصوت لمدة 9 دقائق. سيتوقف الصفارة فقط بعد تنشيط الإنذار لمدة لا تقل عن دقيقة واحدة. إذا تم الضغط على الزر قبل وصول وقت الإنذار إلى دقيقة واحدة، سينتظر كاشف الدخان حتى يصل وقت الإنذار إلى دقيقة واحدة قبل كتم الإنذار.
* أثناء فترة كتم الإنذار لمدة 9 دقائق، سيومض المصباح الأحمر مرة كل ثانية. سيستمر كاشف الدخان في مراقبة تركيز الدخان أثناء فترة كتم الإنذار:
* بعد انتهاء فترة كتم الإنذار لمدة 9 دقائق، إذا انخفض تركيز الدخان إلى ما دون عتبة الإنذار، سيصدر كاشف الدخان صفارة ذات نغمتين ويعود إلى التشغيل العادي دون إصدار الإنذار.
* إذا استمر تركيز الدخان في تجاوز عتبة الإنذار، سيبدأ كاشف الدخان في إصدار الإنذار مرة أخرى.
* إذا استمر تركيز الدخان في الارتفاع أثناء فترة كتم الإنذار وتجاوز عتبة إنذار ثانية، سيبدأ كاشف الدخان في إصدار الإنذار مرة أخرى. لا يمكن كتم إنذار ناتج عن تجاوز عتبة الإنذار الثانية بالضغط على زر الاختبار.

### إعادة المعايرة

نظرًا لأن ظروف تشغيل كاشف الدخان قد تتغير بعد تركيبه لبعض الوقت، قد ترغب في إعادة معايرة كاشف الدخان لأخذ قيمة عتبة كشف دخان جديدة وضمان الأداء الأمثل لكاشف الدخان. للقيام بذلك:

* اضغط مع الاستمرار على زر الاختبار لمدة 10 ثوانٍ ثم أفلته عندما يصدر كاشف الدخان صفيرتين. سيصدر الجهاز صفيرة أخرى بعد 5 ثوانٍ ويبدأ المعايرة. سيومض LED الأحمر كل ثانيتين للدلالة على ذلك.
* تستمر عملية المعايرة من 1 إلى 9 دقائق.
* عند اكتمال المعايرة، سيصدر كاشف الدخان صفيرًا ذي نغمتين. سيتوقف المصباح الأحمر عن الوميض للدلالة على عودته إلى الوضع الطبيعي.
* إذا فشلت المعايرة، سيصدر كاشف الدخان صفارة مستمرة، وسيومض LED البرتقالي كل ثانية. يرجى إزالة البطارية، اضغط على زر الاختبار مرتين لتفريغ الطاقة تمامًا، ثم أعد إدخال البطاريات لإعادة تشغيل كاشف الدخان.

## التركيب

### إرشادات التثبيت

* يوصى بأن يكون موقع التركيب في المنطقة المركزية من السقف.
* لا تقم بوضع الكاشف في المواقع التالية:

&#x20;                \- المطبخ – قد يتسبب الدخان الناتج عن الطهي في إنذار غير مرغوب فيه.

&#x20;                 \- بالقرب من مراوح التهوية أو المصابيح الفلورية أو أجهزة التكييف – قد تؤثر التيارات الهوائية الصادرة منها على حساسية الكاشف.

&#x20;                  \- بالقرب من عوارض السقف أو فوق خزانة – الهواء الراكد في هذه المناطق قد يؤثر على حساسية الكاشف.

&#x20;                   \- في قمة "**A**" للسقف.

<figure><img src="https://482459041-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FKD1l5mZ6dVE8i2Q1GeAn%2F4.png?alt=media&#x26;token=0f2a3a37-4315-4257-bbfd-4cbc8be27683" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

### توصية التثبيت

* **يوصى بتركيب كاشف الدخان في المواقع التالية.**

&#x20;      \- في منطقة السقف التي تكون فيها رؤية كاملة لنطاق الكشف، غير محجوبة بالأجهزة والأثاث.

&#x20;      \- بالقرب من مدخل غرفة أو منزل لمراقبة نشاط الدخول.

* **القيود**

&#x20;      \- لا تُركب كاشف الدخان مكشوفًا لأشعة الشمس المباشرة.

&#x20;       \- تجنب تركيب كاشف الدخان في مناطق قد تسبب فيها الأجهزة تغييرات سريعة في درجة الحرارة ضمن منطقة الكشف، مثل المكيفات أو المدافئ، إلخ.

&#x20;       \- تجنب وجود عقبات كبيرة في منطقة الكشف.

&#x20;       \- لا توجهه مباشرة نحو مصادر الحرارة مثل الحرائق أو الغلايات، ولا فوق المشعات.

&#x20;        \- تجنب وجود أجسام متحركة في منطقة الكشف مثل الستائر أو الزينات الحائطية، إلخ.

* اضغط على زر الاختبار للدخول في وضع الاختبار. تجول حول المنطقة المحمية ولاحظ متى يضيء LED وتحقق من أن تغطية الكشف كافية.
* عندما تكون تغطية الكشف مرضية، يكون التثبيت قد اكتمل الآن.

### تركيب كاشف الدخان

**الخطوة 1.** ضع كاشف الدخان في موقع التركيب المرغوب واستخدم وظيفة اختبار النطاق للتأكد من أن لوحة التحكم تستقبل إشارة كاشف الدخان في موقع التركيب.

**الخطوة 2.** أخرج ورقة التثبيت المرفقة في العبوة. حجم الصورة يساوي الحجم الفعلي لكاشف الدخان والتصميم المثقوب يسمح بتمزيق سهل بعد التركيب.

**الخطوة 3.** ضع اللوحة المحكمة مقابل السقف واستخدم الفتحات الأربع كقالب لحفر الثقوب وإدخال القوابس الحائطية إذا لزم الأمر. تأكد من أن القوابس الحائطية متساوية مع سطح التركيب.

**الخطوة 4.** ضع حامل التركيب فوق لوحة التثبيت وركّبه على الحائط بمسامير. يوفر الحامل مرونة ثنائية الاتجاه. يمكن للمستخدمين تدوير الحامل في اتجاه عقارب الساعة أو عكسه لقفل الخطاف.

**الخطوة 5.** يحتوي كاشف الدخان على ثلاث شقوق في الغطاء الخلفي لتسهيل التعرف.

**الخطوة 6.** امسك كاشف الدخان بعناية ووافق الشقوق الثلاثة مع الخطاطيف على حامل التركيب.

**الخطوة 7.** دوّره في اتجاه عقارب الساعة لقفل الخطاف.

**الخطوة 8.** اكتمل التثبيت الآن. يمكنك الآن تمزيق ورقة التثبيت.

* صُمم كاشف الدخان للتركيب في السقف. الارتفاع المثالي للتركيب هو من 2.7 متر إلى 3 أمتار. قد يؤثر التركيب أعلى من 3 أمتار على أداء الكشف. **(خاص بطرازي SD-29-HM/SD-29-HME فقط)**
* يوفر كاشف الدخان نطاق كشف دائري بزاوية 360° وقطر 5 أمتار. الرجاء الرجوع إلى الأشكال أدناه لتفاصيل التثبيت

![](https://482459041-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2FSX8pBt7fSuhqMGEINcbm%2F4.png?alt=media)

* عند تركيبه على السقف، يكون لأداة PIR أداء كشف أفضل ضد الحركة الأفقية.

![](https://482459041-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZJzpNocHhYVmD43GZobR%2Fuploads%2Fr8R3xqysPl23vs4oAqq0%2F5.png?alt=media)
